Държавен вестник, бр. 11, 2017 г., стр. 39

БРОЙ  11	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  39  
Раздел IV 
Изисквания при проектиране на системите 
за отопление, вентилация и климатизация 
Чл. 33. (1) Системите за отопление, вентила-
ция и климатизация на строежите за ОБВВПИ 
се проектират при спазване на технологичните 
изисквания в заданието за проектиране и на 
специфичните изисквания на тази наредба, 
както и на приложимите според технологията 
на строежа изисквания на Наредба № 15 от 
2005 г. за технически правила и нормативи 
за проектиране, изграждане и експлоатация 
на обектите и съоръженията за производство, 
пренос и разпределение на топлинна енергия 
(ДВ, бр. 68 от 2005 г.).
(2) Котелните системи за отопление и тръб-
ната мрежа се проектират съгласно изисква-
нията на съответните нормативни актове за 
съоръжения с повишена опасност. Котелните 
помещения се проектират в подветрената 
страна на територията.
Чл. 34. (1) Температурата в отопляеми скла-
дове се определя с технологичните изисквания 
в заданието за проектиране, а когато няма 
конкретно изискване не трябва да е по-ниска 
от 15 °С и по-висока от 23 °С.
(2) Системата за отопление се изчислява 
за максимална температура на повърхността 
на отоплителните тела и топлопроводите най-
малко с 20 % по-ниска от температурата на 
самовъзпламеняване на ВВ.
(3) Отоплението на сгради (производствени 
и складови) с потенциален риск от взрив се 
проектира с топлоносител вода. 
Чл. 35. (1) В производствени помещения за 
ВВ не се допуска монтиране на отоплителни 
тела, които създават потенциална опасност 
от натрупване на взривоопасен прах по по-
върхността им и в места с труден достъп за 
почистване. 
(2) Отоплителните тела и топлопроводите 
се боядисват с такъв цвят, при който попад-
налите частици от взривоопасен прах да са 
леснозабележими.
Чл. 36. (1) В производствени помещения за 
ВВ се проектира общообменна смукателно-
нагнетателна система за вентилация, работеща 
със 100 % пресен въздух, като пресният въз-
дух, подаван чрез вентилационната система 
в производствените и спомагателните сгради 
за ВВ, трябва да има концентрация на опасни 
вещества не повече от 30 % от граничната 
концентрация на опасните вещества във 
въздуха на работната зона в съответствие с 
изискванията на Наредба № 13 от 2003 г. за 
защита на работещите от рискове, свързани 
с експозиция на химични агенти при работа 
(ДВ, бр. 8 от 2004 г.).
(2) Вентилационните агрегати за сградите 
с потенциален риск от взрив се предвиждат в 
отделно помещение или на външната страна 
на стените на сградите или на покривите. 
Агрегатите трябва да са със степен на защита 
съгласно изискванията за това в раздел V.
Чл. 37. Вентилационните агрегати на ава-
рийната вентилация могат да се предвиждат 
в помещения с потенциален риск от взрив, 
ако електродвигателите на смукателните вен-
тилатори са от един и същи тип защита за 
работа в потенциално експлозивна атмосфера.
Чл. 38. (1) Въздухопроводите, топлопро-
водите и техните елементи се проектират от 
продукти с клас по реакция на огън не по-ни-
сък от А2, които да не позволяват образуване 
на искри и статично електричество.
(2) Транзитните въздухопроводи, когато 
пресичат хоризонтални и вертикални пожарни 
прегради, се предвиждат с огнеустойчивост 
най-малко EI 60 или в местата на пресичане се 
предвиждат пожарни клапи с огнеустойчивост, 
съответстваща на нормативната огнеустойчи-
вост на пресичания конструктивен елемент.
(3) Във въздухопроводите на системите за 
вентилация и климатизация се предвиждат 
отвори и люкове за почистването им.
Чл. 39. В помещенията за работа с димни 
барути и пиротехнически състави системата 
за вентилация се проектира ежекторен тип.
Раздел V
Изисквания при проектиране на електри-
чески инсталации, мрежи и уредби и на 
мълниезащита
Чл. 40. Електрическите уредби, включи-
телно електрическите инсталации и мрежи, 
на строежите за ВВООБ се проектират при 
спазване изискванията на заданието за про-
ектиране, специфичните изисквания на тази 
наредба и нормативните актове за устройството 
на електрическите уредби и електропровод-
ните линии, за проектиране, изграждане и 
експлоатация на електрически уредби в сгради.
Чл. 41. (1) В зависимост от технологичния 
процес в инвестиционния проект на строежи 
за ОБВВПИ се определя възможността за 
образуване на експлозивна атмосфера, пред-
ставляваща смес с въздуха при атмосферни 
условия на възпламеними вещества под фор-
мата на газове, пари, аерозоли или горими 
прахове. 
(2) Местата (помещения, сгради, открити 
съоръжения или части от тях), в които е 
определено, че е възможно възникване на 
експлозивна атмосфера, се класифицират на 
зони съгласно приложение № 1 от Наредба 
№ 11 от 2004 г. за минималните изисквания 
за осигуряване на безопасността и здравето 
на работещите при потенциален риск от 
експлозивна атмосфера (ДВ, бр. 6 от 2005 г.). 
(3) Зоните по ал. 2 се определят по ме-
тодиките и изчисленията, дадени в БДС EN 
60079-10-1 „Експлозивни атмосфери. Част 
10-1: Класификация на райони. Експлозивни