Държавен вестник, бр. 96, 2009 г., стр. 47

БРОЙ  96	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  47  
Чл. 212. Мрежите се оразмеряват за най-
големия разход на вода за пожарогасене и 
охлаждане в района на резервоарния парк 
или в района на производствените сгради и 
инсталации.
Чл. 213. Разрешава се складове за ЛЗТ и 
ГТ с вместимост до 5000 m3 и за втечнени и 
сгъстени горими газове с вместимост до 200 m3 
включително да се водоснабдяват с единични 
отклонения от пожарни водопроводи с дъл-
жина до 200 m или от водоеми с електро- или 
мотопомпи за подаване на вода към мястото 
на пожара.
Чл. 214. За пожарогасене на полярни ЛЗТ и 
ГТ се използва въздушно-механична пяна на ос-
новата на алкохолоустойчиви пенообразуватели.
Чл. 215. (1) Количеството на необходими-
те пожарогасителни вещества се определя в 
зависимост от:
1. необходимата интензивност на подаване 
на пожарогасителни вещества;
2. максимално възможната площ за гасене;
3. продължителността на гасене на пожара.
(2) Интензивност на подаване на пожарогаси-
телни вещества е количеството пожарогасителни 
вещества, което се подава за единица време 
върху единица площ от горящата повърхност 
в l/s.m2.
(3) Минималната интензивност на подаване 
на въздушно-механична пяна в зависимост от 
вида на горящия неполярен нефтопродукт се 
определя в съответствие с табл. 20.
Таблица 20
№ 
по
ред
Пламна температура на  
продукта
Минимална интен-
зивност на
водния разтвор
на пенообразувател, 
l/s.m2
1.
За гасене на продукти с плам-
на температура до 28 °С вклю-
чително
0,08
2.
За гасене на продукти с плам-
на температура, по-висока от 
28 °С
0,05
(4) Нормативното време за гасене с въз-
душно-механична пяна се приема 10 min за 
една пенна атака.
(5) За изчислителна площ при определяне 
на необходимите средства за пожарогасене се 
приема:
1. огледалната повърхност на резерво-
ара – при резервоари с неподвижен покрив 
и с понтон;
2. площта между стената на резервоара и 
ограждащия борд – при резервоари с плаващ 
покрив;
3. огледалната повърхност на най-големия 
танк – за танкерите;
4. площта на железопътни наливно-изливни 
естакади, включително техните коловози, но не 
повече от 1000 m2.
Чл. 216. (1) Минималната интензивност на 
подаване на вода за охлаждане на надземни 
метални резервоари и на танкери с ЛЗТ и ГТ 
е, както следва:
1. за горящ резервоар – 0,5 l/s на всеки метър 
от дължината на окръжността на резервоара;
2. за горящ танкер – 0,5 l/s на всеки метър 
от удвоената дължина на танкера;
3. за съседни резервоари – 0,2 l/s на всеки 
метър от дължината на половината окръжност 
на резервоара; за резервоари с топлоизолация 
водни количества не се осигуряват;
4. за съседни танкери – 0,2 l/s на всеки 
метър от дължината на танкера.
(2) Охлаждане на съседни резервоари и 
танкери не се изисква, ако разстоянието по-
между им е повече от два пъти по-голямо от 
разстоянието, определено в съответствие с из-
искванията за складове за ЛЗТ и ГТ съгласно 
глава петнадесета, раздел ІІІ.
(3) Разрешава се за полуподземни резервоари 
и за резервоари с плаващ покрив и с понтон 
разходите на вода по ал. 1 за охлаждане да се 
намалят до 50 %.
(4) При хоризонтални резервоари за разчетна 
дължина се приема удвоената дължина на ре-
зервоара – за горящия резервоар, и дължината 
на резервоара, когато е съседен.
(5) За резервоари с обем, по-голям от 
10  000  m3, се предвиждат стабилни водни 
инсталации за охлаждане, в т.ч. и на техните 
покриви, с интензивност, както следва:
1. за резервоари с неподвижен пок­
рив – 0,02 l/s.m2;
2. за резервоари с понтон – 0,01 l/s.m2.
Чл. 217. (1) Когато няма техническа въз-
можност за осигуряване на необходимите 
водни количества за пожарогасене от водо-
снабдителната мрежа или това е икономически 
нецелесъобразно, се предвиждат водоеми за 
пожарогасене в продължение на най-малко един 
час и за охлаждане на горящия и на съседните 
резервоари в продължение на най-малко:
1. три часа – при пожарогасене със стабилни 
или полустабилни инсталации;
2. шест часа – при пожарогасене с прено-
сими уреди и съоръжения.
(2) Неприкосновените водни количества за 
пожарогасене от водоемите по ал. 1 се въз-
становяват за не повече от четири денонощия.
Чл. 218. На територията на складовете и 
предприятията се осигурява трикратен запас от 
пенообразувател, включително и количествата, 
необходими за запълване на сухите тръбопро-
води за воден разтвор на пенообразувател.
Чл. 219. (1) Гасенето на пожари и охлажда-
нето на резервоари за ЛЗТ и ГТ, за втечнени и 
сгъстени горими газове, както и на технологич-
ни инсталации, се осъществяват посредством 
стабилни или полустабилни инсталации, с 
преносими (подвижни) уреди и съоръжения и 
с пожарни автомобили и мотопомпи.