Държавен вестник, бр. 50, 2000 г., стр. 51

Б Р О Й  50
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  51
трупване на прах. Механизмите за подготовка
на гориво (трошачки, сита и др.) трябва да бъ-
дат внимателно уплътнени, а местата за прех-
върляне на горивото трябва да имат устройства
за осигуряване на чистотата на въздуха в поме-
щенията за подаване на гориво в съответствие
със санитарните норми. В помещенията за по-
даване на гориво периодично трябва да се кон-
тролира запрашеността на въздуха.
(2) Аспирационните устройства трябва да
осигуряват ефикасно очистване от прах на от-
деляния въздух.
(3) Почистването на помещенията трябва да
бъде механизирано и да се извършва чрез пра-
хозасмукване или чрез измиване с вода по ут-
върден график.
Чл. 701. Основен ремонт на механизмите в
складовете за гориво и на подавачите на гориво
трябва да се извършва според нуждата, но най-
малко 1 път на 3 години, а текущ ремонт—по
утвърден график.
Раздел IV
Разтоварване и съхраняване на мазут
Чл. 702. Разтоварването на мазута и почист-
ването на жп цистерните трябва да се извърш-
ват от потребителя съгласно изискванията на
БДЖ в договорените срокове.
Чл. 703. Улеите за гравитачно разтоварване
на мазут трябва да се поддържат чисти и из-
правни. След завършване на разтоварването на
цистерната изливните улеи трябва да се почис-
тят и покрият с капаци.
Чл. 704. Хидравличните затвори, преградни-
те стени и филтрите пред приемните резервоа-
ри трябва да се почистват периодично.
Чл. 705. В паропроводите за загряване на
мазута в приемателния пункт трябва да се под-
държа абсолютно налягане на парата 0,8—
1,2 МРа и температура 200—250°С.
Чл. 706. За осигуряване на нормална рабо-
та на преливните помпи мазутът в приемните
резервоари трябва да се подгрява до темпера-
тура 60—70°С.
Чл. 707. Температурата на мазута в резерво-
арите не трябва да надвишава 90°С.
Чл. 708. (1) Очистването на резервоарите
от утайки трябва да се извършва при необхо-
димост. Вътрешен оглед на резервоарите с от-
страняване на всички забелязани недостатъ-
ци трябва да се извършва най-малко 1 път на
3 години.
(2) Отпадъците от почистването на резерво-
арите, приемните улеи, филтрите, мазутопод-
гревателите и др. трябва да се изгарят в специ-
ално определени места или в огнищата на кот-
лите. Забранява се пазенето на остатъците на
територията на мазутното стопанство.
Чл. 709. Дъждовните и снежните води от те-
риторията на мазутното стопанство трябва да се
очистват. Отвеждането на тези води в канализа-
цията или към съоръженията за пепелоизвозва-
не се допуска само след тяхното очистване.
Чл. 710. Съдържанието на нефтопродукти
във води, изхвърляни във водоеми за общо пол-
зване, трябва да се контролира периодично.
Изхвърляните води трябва да отговарят на изис-
кванията на Закона за водите и на Закона за
опазване на почвата от замърсяване.
Чл. 711. Всички резервоари за мазут трябва
да имат таблици за отчитане на наличното съ-
държание на мазут.
Чл. 712. Разходите на мазут трябва да се
отчитат по нивото му в резервоарите или с раз-
ходомери.
Раздел V
Подготовка и подаване на мазут при изгаряне
Чл. 713. Мазутното стопанство трябва да оси-
гурява непрекъснато подаване в котелното на за-
грят и филтриран мазут в количество и с налягане,
осигуряващи нормална работа на горелките.
Чл. 714. Вискозитетът по Енглер на подава-
ния мазут не трябва да превишава:
1. три градуса—за горелки с механично раз-
пръскване на горивото и употребяващи мазут
като основно гориво;
2. четири градуса—за горелки с механично
разпръскване на горивото и употребяващи ма-
зут като разпалващо гориво;
3. шест градуса—при използване на парни
горелки.
Чл. 715. Налягането в напорните мазуто-
проводи за захранване на механични горелки
трябва да се поддържа постоянно. Отклонени-
ята от проектното налягане не трябва да надви-
шават ±0,1 МРа.
Чл. 716. (1) Фините филтри за мазут тряб-
ва да се почистват, когато съпротивлението
им при нормално натоварване се повиши с 50
на сто в сравнение с началното съпротивле-
ние (при чист филтър).
(2) Мазутоподгревателите се почистват при
нужда, но най-малко 1 път в годината.
Чл. 717. Резервните мазутни помпи, мазуто-
подгреватели и филтри трябва да се поддържат
в състояние на готовност за незабавно включ-
ване в работа.
Чл. 718. Магистралните и рециркулационни-
те мазутопроводи на котелните цехове трябва
да работят непрекъснато. При ремонт мазуто-
проводът трябва да бъде сигурно изключен от
действащите мазутопроводи, основно дрениран
и пропарен.
Чл. 719. Основен ремонт на мазутните пом-
пи се извършва според нуждата, но най-малко 1
път на 2 години, а текущ—по утвърден график.
Чл. 720. По график, но най-малко 1 път в
седмицата, трябва да се извършва проверка на
действието на устройствата за контрол и сигна-
лизация на температурата и налягането на ма-
зута и на показанията на изведения на пулта за
дистанционно управление нивомер, показващ
нивото на мазута в резервоарите.
Чл. 721. Експлоатацията на мазутните сто-
панства за разпалване трябва да се извършва
без постоянен дежурен персонал.
Раздел VI
Експлоатация на газови стопанства
Чл. 722. Устройството и експлоатацията на
газовите стопанства на потребителите, на газо-
регулиращите пунктове, газопроводите и пещ-