Държавен вестник, бр. 76, 2016 г., стр. 79

БРОЙ  76	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  79  
(2) Средствата за радиационна защита, тех­
ника на безопасност, бърза помощ и пожарна 
безопасност са адекватно разположени, добре 
маркирани и налични във всички експлоата­
ционни състояния. Маршрутите за евакуация 
са добре осветени, ясно маркирани и свободни 
от материали и предмети от всякакъв вид. 
(3) Експлоатационният персонал се сти­
мулира да открива и да докладва несъответ­
ствия и слабости в състоянието на системите, 
компонентите и помещенията.
Чл. 215. (1) За идентифициране на КСК се 
разработват, прилагат и непрекъснато се под­
държат правила за маркиране, които добре се 
познават от персонала. Правилата позволяват 
ясно идентифициране на всеки индивидуален 
компонент и помещение.
(2) Табелите за маркиране трябва да са 
подходящи за условията на околната среда, в 
която се монтират, формата и разположението 
им позволяват компонентите ясно и лесно да 
бъдат идентифицирани и да възпрепятстват 
лесното им преместване или погрешно мон­
тиране.
(3) Правилата за маркиране позволяват на 
персонала да идентифицира липсващи или 
необходими табели и осигуряват предприемане 
на навременни коригиращи мерки.
Чл. 216. (1) Оперативното състояние на 
всички активни компоненти в системите, 
важни за безопасността, се документира, 
периодично се проверява по време на екс­
плоатация и се контролира преди пускане на 
блока, планови годишни ремонти и планови 
изменения на състоянието на реакторната 
инсталация.
(2) Специфични мерки се разработват и под­
държат за предотвратяване на неоторизиран 
достъп до и вмешателство в КСК, важ­ни за 
безопасността. Тези мерки включват контро­
лиран достъп до някои помещения и зони и 
ефективна система за заключване на панели 
и пултове за управление. Мерките не трябва 
да възпрепятстват оперативния персонал 
ефективно да проверява готовността на сис­
темите за безопасност и да изпълнява бързи 
и навременни превключвания при нормална 
експлоатация и аварийни ситуации.
Раздел ІІІ
Техническо обслужване, изпитвания, надзор 
и инспекции. Управление на стареенето
Чл. 217. (1) При въвеждане в експлоатация 
и при експлоатация се разработват и изпъл­
няват програми за техническо обслужване, 
изпитвания, надзор и инспекции, насочени 
към осигуряване на съответствието на ра­
ботоспособността, надеждността и функцио­
налността на КСК, важни за безопасността, 
с проектните изисквания през целия срок на 
експлоатация на ЯЦ. Тези програми отчитат 
пределите и условията за експлоатация и се 
преразглеждат с отчитане на експлоатаци­
онния опит.
(2) Програмите за прогнозно, превантивно и 
коригиращо техническо обслужване включват 
дейности за контролиране на процесите на 
деградация, за предотвратяване на отказите 
и за възстановяване на работоспособността и 
надеждността на КСК, важни за безопасността. 
(3) Програмите за техническо обслужване 
отчитат резултатите от програмата за упра­
вление на стареенето и включват замяна на 
морално остарели КСК или на такива с изтекъл 
експлоатационен ресурс, преквалификация на 
КСК, важни за безопасността, и използване 
на нови ремонтни технологии. 
(4) Програмите за периодични инспекции, 
надзор и изпитвания потвърждават, че КСК, 
важни за безопасността, изпълняват изисква­
нията за по-нататъшна безопасна експлоатация 
или са необходими мерки за възстановяване.
Чл. 218. (1) Обхватът и честотата на техни­
ческото обслужване, изпитванията, надзорът 
и инспекциите на КСК се определят чрез 
систематичен подход на основата на:
1. тяхната важност за безопасността;
2. тяхната вътрешноприсъща надеждност;
3. тяхната склонност към деградация (на 
основата на експлоатационен опит, научни 
изследвания и препоръки на производителите);
4. експлоатационния и друг приложим опит 
и резултатите от контрола на състоянието 
на КСК.
(2) През целия срок на експлоатация на 
ЯЦ на предназначените за предотвратяване 
на практически изключени аварийни по­
следователности КСК се осигурява същата 
надеждност, която е била използвана при 
обосновките в проекта.
(3) Контролът на метала се провежда на 
интервали, чиято продължителност се оп­
ределя на основата на откриване на всяко 
влошаване на най-натоварения компонент, 
преди да доведе до отказ.
Чл. 219. Данните от техническото обслуж­
ване, изпитванията, надзорът и инспекциите 
на КСК се протоколират, съхраняват и ана­
лизират. Тези данни се използват в търсенето 
на зараждащи се и повтарящи се откази и 
за коригиране на програмата за превантивно 
техническо обслужване.
Чл. 220. (1) Програмите за техническо 
обслужване се преразглеждат периодично (с 
честота, по-малка от веднъж на 10 години) за 
отчитане на експлоатационния опит. Всички 
предложени изменения се оценяват за ефекта 
им на работоспособността на КСК и за съ­
ответствието им с приложимите изисквания. 
Общото потенциално влияние на техническото 
обслужване върху безопасността на ЯЦ също 
се оценява.