Държавен вестник, бр. 2, 2013 г., стр. 82

СТР.  82	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  2
настоящата точка НДЕ не се прилагат. Операторът 
на такива инсталации води отчетност за използва-
ните експлоатационни часове. 
6. Норми за допустими емисии (в mg/Nm3) на 
NOx и СО за горивни инсталации, използващи 
газообразно гориво:
NOx
CO
Горивни инсталации, различни от 
газови турбини и газови двигатели
100
100
Газови турбини, включително инста-
лации с комбиниран цикъл (CCGT)
50(1)
100
Газови двигатели
75
100
(1) За газови турбини в инсталации с единичен цикъл, 
чийто к.п.д. надвишава 35 %, определен по ISO при 
условията на базов товар, НДЕ се определят по 
формулата 50 х η/35, където η е к.п.д. на газовата 
турбина, изразен в проценти (определен по ISO при 
условията на базов товар). 
За газовите турбини, включително за инсталации­
те с комбиниран цикъл (ССGT), определените в 
настоящата точка НДЕ на NOx и на СО се прилагат 
само при натоварване над 70 %.
По отношение на газови турбини и газови дви-
гатели за аварийни случаи, чийто период на екс-
плоатация не надвишава 500 експлоатационни часа 
годишно, определените в настоящата точка НДЕ не 
се прилагат. Операторът на такива инсталации води 
отчетност за използваните експлоатационни часове.
7. Норми за допустими емисии (в mg/Nm3) на 
прахообразни вещества за горивни инсталации, 
използващи твърди или течни горива, с изключение 
на газови турбини и газови двигатели: 
Обща номинална то-
плинна мощност (MW)
Прах
50 – 300
20
> 300
10
20 – за биомаса и торф
8. Норми за допустими емисии (в mg/Nm3) на 
прахообразни вещества за горивни инсталации, 
използващи газообразни горива, с изключение на 
газови турбини и газови двигатели: 
В общия случай
5
Доменен газ
10
Газове, получени от черната металургия, 
които могат да бъдат използвани другаде
30
Част 3
Мониторинг на емисиите
1. Концентрациите на SO2, NOх и прах в изпус-
каните в атмосферата отпадъчни газове от всички 
горивни инсталации, чиято обща номинална входяща 
топлинна мощност е равна или по-голяма от 100 
MW, се измерват непрекъснато посредством авто-
матична система (АС) за собствени непрекъснати 
измервания (СНИ). 
Концентрацията на СО в отпадъчните газове 
от всички горивни инсталации, използващи газо-
образни горива, чиято обща номинална входяща 
топлинна мощност е равна или по-голяма от 100 
MW, се измерва непрекъснато.
2. Изпълнителният директор на Изпълнителната 
агенция по околна среда (ИАОС) в КР може да 
разреши да не бъдат извършвани посочените в 
т. 1 непрекъснати измервания в следните случаи:
a) за горивните инсталации, чийто общ експло-
атационен период е по-малък от 10 000 експлоата-
ционни часа; 
б) за емисиите на SO2 и прах, изпускани от 
горивни инсталации, работещи с природен газ; 
в) за емисиите на SO2, изпускан от горивни 
инсталации, работещи с течно гориво с известно 
съдържание на сяра, при липса на оборудване за 
десулфуризация на отпадъчните газове;
г) за емисиите на SO2, изпускани от горивни 
инсталации, изгарящи биомаса, ако операторът може 
да докаже, че емисиите на SO2 по никакъв начин 
не могат да бъдат по-високи от предписаните НДЕ.
3. Когато не се изискват непрекъснати измер-
вания, се извършват периодични измервания поне 
веднъж на шест месеца на емисиите на SO2, NOx, 
прах и при горивните инсталации, изгарящи газо-
образни горива – на СО.
4. За горивни инсталации, използващи въглища, 
включително лигнитни въглища, се измерват поне 
веднъж годишно общите емисии на живак при 
спазване изискванията на чл. 10 от Наредба № 1 
за норми на допустими емисии на вредни вещества 
(замърсители), изпускани в атмосферата от обекти 
и дейности с неподвижни източници на емисии 
(ДВ, бр. 64 от 2005 г.).
5. Като алтернатива на посочените в т. 3 из-
мервания на SO2 и NOx могат да се прилагат други 
процедури за определяне на емисиите, верифици-
рани и одобрени от изпълнителния директор на 
ИАОС, след положително становище на министъра 
на околната среда и водите. При тези процедури 
трябва да се прилагат подходящи CEN стандарти 
или, ако няма подходящи такива – ISO стандарти, 
национални или други международни стандарти, 
гарантиращи получаването на данни с равностойно 
научно качество.
6. Операторът уведомява министъра на околната 
среда и водите за съществени промени във вида 
на използваното гориво или в начина на работа на 
инсталацията. При наличието на такива промени 
изпълнителният директор на ИАОС решава дали 
изискванията за мониторинг, посочени в т. 1 – 4, 
са все още подходящи или е необходимо да бъдат 
променени.
7. Непрекъснатите измервания, извършвани 
съгласно т. 1, включват измерване на дебита, тем-
пературата, налягането, съдържанието на кислород 
и водна пара в отпадъчните газове. Когато взетите 
за проби отпадъчни газове са изсушени преди 
анализа на емисиите, не е необходимо непрекъс-
нато измерване на съдържанието на водна пара в 
отпадъчните газове.
8. Вземането на проби и анализът на съответните 
замърсяващи вещества и измерванията на експло-
атационните показатели, както и осигуряването на 
качеството на АС за измерване и референтните из-
мерителни методи за калибриране на тези системи 
се извършват в съответствие с CEN стандартите. Ако 
няма CEN стандарти, се прилагат ISO стандарти, 
национални или други международни стандарти, 
гарантиращи получаването на данни с равностойно 
научно качество.
Автоматичните системи за измерване се кон-
тролират чрез паралелни измервания с референтни 
методи поне веднъж годишно.