Държавен вестник, бр. 61, 2024 г., стр. 10

СТР.  10	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  61
Раздел ІІ
Вертикални и хоризонтални водовземни 
съоръжения за подземни води 
Чл. 28. (1) Водовземните съоръжения за 
подземни води се състоят от:
1. подземна част на съоръжението за под­
земни води, предназначено за водовземане;
2. надземна част на съоръжението за под­
земни води, предназначено за водовземане.
(2) Надземната част на съоръжението за 
подземни води се проектира при спазване 
на правилата и нормативите на тази наред­
ба и на нормативните актове, с които се 
определят правилата при проектирането на 
строителните конструкции.
(3) За водовземните съоръжения за под­
земни води, които попадат в заливаемите 
ивици на реките и в земите, които се заливат 
при максимално напълване на язовирите, се 
предвиждат проектни решения за защитата 
им от наводнения.
Чл. 29. (1) Подземните части на съоръ­
женията за подземни води, предназначени 
за водовземане, са елемент на проучването 
на подземните води и се проектират при 
условията и по реда на Наредба № 1 от 
2007 г. за проучване, ползване и опазване 
на подземните води.
(2) Шахтови кладенци може да се проек­
тират във водоносни хоризонти с дълбочина 
6 ÷ 30 m от земната повърхност и с дебелина 
на водоносния пласт от 3 до 8 m.
(3) Шахтови кладенци с хоризонтални 
дренажни лъчи може да се проектират във 
водообилни водоносни хоризонти от едно­
роден пясък с дебелина 15 – 20 m и при 
предвиждан дебит, по-голям от 45 l/s.
(4) Хоризонтални дренажи може да се 
проектират при дълбочина на залягане на 
долния водоупор на водоносния хоризонт 
от 5 до 8 m под терена и при дебелина на 
водоносния хоризонт от 1 до 3 m.
(5) Водовземни галерии се проектират 
при условията на ал. 4 за водоснабдителни 
системи с капацитет над 500 l/s.
(6) Тръбни кладенци се проектират във 
всички случаи, с изключение на случаите 
по предходните алинеи. Тръбни кладенци 
може да се проектират и в случаите по ал. 2, 
когато предвижданият дебит е до 1 l/s.
(7) Съоръжения за собствен мониторинг на 
подземните води се проектират в случаите, 
когато се изискват такива, според Наредба 
№ 1 от 2007 г. за проучване, ползване и 
опазване на подземните води.
Чл. 30. (1) При водовземане с цел питей­
но-битово водоснабдяване на урбанизирани 
територии броят на резервните водовземни 
съоръжения се определя съгласно табл. 1.
Таблица 1
Брой на 
работните 
водовземни 
съоръжения
Брой на резервните водовземни съо­
ръжения в зависимост от категорията 
на водоснабдителната система
първа
втора
трета
От 1 до 4
1
1
1
От 5 до 12
2
1
–
Над 12
20 %
10 %
–
(2) Изискването по ал. 1 може да не се 
прилага при водовземни съоръжения, черпе­
щи подземна вода от по-дълбоки водоносни 
пластове (второто или следващо от повърх­
ността подземно водно тяло) след първия 
най-горен пласт.
(3) При водовземане за самостоятелно 
водоснабдяване за селскостопански или про­
мишлени цели броят на резервните кладенци 
се определя след техническа обосновка и в 
зависимост от параметрите на разрешеното 
ползване в съответствие с разрешението за во­
довземане, но не по-голям от дадения в табл. 1.
Чл. 31. (1) Надземната част на тръбните 
кладенци се проектира като шахта, оразме­
рена за разполагане на най-малко следното 
експлоатационно оборудване:
1. помпени агрегати;
2. средства за измерване на черпените 
водни обеми;
3. средства за измерване на водното ниво.
(2) Допуска се при оборудване на тръбния 
кладенец с хоризонтална центробежна помпа 
да се проектира отделна шахта за разполагане 
на помпените агрегати, дъното на която да 
бъде до 2 m под земната повърхност.
(3) Надземната част на тръбни кладенци 
се проектира по начин, чрез който се осигу­
рява възможност за достъп на сондажна или 
друга специализирана апаратура, апаратура 
за ремонт на съоръжението или оборудването 
му, при необходимост.
Чл. 32. (1) Надземната част на шахтовите 
кладенци се проектира на 1 m над нивото на 
най-високите повърхностни води или на не 
по-малко от 0,8 m от нивото на терена.
(2) Около кладенците се проектира водонеп­
ропусклива настилка с широчина не по-малка 
от 1,5 m и с наклон 0,1 от кладенеца навън.
(3) Надземната част на шахтовите кладенци 
с хоризонтални дренажни лъчи се проектира 
като бункерна помпена станция с машинна 
зала за помпените агрегати и със спомагател­
ни помещения за обслужване и наблюдение.
(4) Надземната част на шахтовия кладенец 
се проектира с вентилационен комин с шапка 
с височина не по-малка от 2 m от повърх­
ността на терена.
(5) В непосредствена близост до шахтовия 
кладенец се проектира шахта, в която се мон­
тират помпените агрегати и/или средствата 
за измерване на черпените водни обеми, като