Държавен вестник, бр. 81, 2011 г., стр. 25

БРОЙ  81	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  25  
(2) Комините и димоотводните тръби се 
почистват от сажди и отлагания в началото 
на отоплителния период и периодично при 
необходимост, като се вземат мерки за ПБ.
(3) Комините, предвиждани за скари, 
фритюрници и други подобни, се осигуряват 
с негорими мастни филтри (мазниноуловите­
ли), които се почистват периодично съгласно 
инструкциите на производителите.
(4) Извършените мероприятия за оси­
гуряване на ПБ на отоплителните уреди и 
съоръжения по ал. 1 – 3 се удостоверяват с 
протокол.
Чл. 39. (1) Елементите на защитната ав­
томатика на съоръженията се проверяват в 
съответствие със сроковете, определени в 
инструкциите или указанията на производи­
теля. Резултатите от извършената проверка 
се документират.
(2) Когато в инструкциите и/или в указа­
нията на производителя не са посочени сро­
кове за проверка, елементите на защитната 
автоматика на съоръженията се проверяват 
не по-рядко от веднъж годишно.
Чл. 40. При експлоатацията на отоплител­
ните и вентилационните инсталации, уреди 
и съоръжения не се разрешава:
1. използването на неизправни инсталации, 
уреди и съоръжения, както и в несъответствие 
с техническите изисквания за техния монтаж 
и експлоатация;
2. използването на инсталациите, уредите 
и съоръженията в нарушение на изискванията 
на глави осма, девета и десета от Наредба 
№ Із-1971 от 2009 г. за строително-технически 
правила и норми за осигуряване на безопас­
ност при пожар;
3. употребата на ЛЗТ и ГТ за разпалване;
4. сушенето и поставянето на материали 
и оборудване върху уреда и на разстояние, 
по-малко от определеното в инструкциите на 
производителите;
5. използването на въздухопроводите и 
инсталационните канали като димоотводи;
6. принудителното възпламеняване на 
горимите отлагания по комините и вентила­
ционните въздухопроводи;
7. повторното запалване на печки с течно 
гориво, преди те да са се охладили;
8. оставянето без наблюдение на печки 
с твърдо, течно и газово гориво и други 
отоплителни уреди (с изключение на тези с 
автоматичен режим на работа);
9. разполагането на локални отоплителни 
уреди и на димоотводните им тръби на раз­
стояние, по-малко от 0,5 m, от продукти с 
класове по реакция на огън В – F.
Чл. 41. В котелните помещения не се 
разрешава:
1. оставянето на работещи котли без кон­
трол, при липса на съответната автоматика;
2. поставянето на горими материали и 
продукти върху конструкцията и оборудването 
на котлите и тръбопроводите;
3. извършването на дейности и съхраня­
ването на материали и оборудване, които не 
са свързани с обслужването на съответната 
инсталация и повишават пожарната опасност.
Г л а в а  ч е т в ъ р т а
ПРАВИЛА И НОРМИ ЗА ПОЖАРНА БЕЗ­
ОПАСНОСТ НА ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ПРО­
ЦЕСИ И ОБОРУДВАНЕТО. ИЗВЪРШВАНЕ 
НА ТОВАРНО-РАЗТОВАРНИ РАБОТИ И 
СЪХРАНЯВАНЕ 
Раздел I 
Общи изисквания
Чл. 42. (1) Системите за отвеждане на ГГ, 
ЛЗТ и ГТ от вместимостите и апаратите в 
случай на авария или пожар се поддържат 
постоянно в изправност.
(2) Устройствата и съоръженията на сис­
темите по ал. 1 се обозначават със знаци 
съгласно чл. 23, ал. 4 и се осигурява свободен 
достъп до тях. Редът и последователността на 
операциите за отвеждане се определят с по­
ставена на видно място инструкция, утвърдена 
от ръководителя или собственика на обекта. 
Чл. 43. Всички дейности в местата от група 
„Експлозивна опасност“ се извършват с ис­
кронеобразуващи инструменти, а работещите 
са длъжни да използват антистатични обувки 
и антистатично облекло.
Раздел II
Изисквания за пожарна безопасност, свързани 
с технологичните процеси и оборудването
Чл. 44. В технологичните процеси се из­
ползват вещества и материали с установени 
параметри на пожарна и експлозивна опасност.
Чл. 45. Показателите на режима на рабо­
та на технологичното оборудване и проти­
чащите процеси, свързани с употребата на 
ГГ, ЛЗТ, ГТ, горими прахове или влакна, се 
поддържат в съответствие с изискванията на 
технологичните инструкции и техническите 
спецификации.
Чл. 46. Строителните конструкции, тех­
нологичното и електрическото оборудване, 
отоплителните тела и инсталации се почистват 
периодично от експлозивоопасни и пожароопас­
ни прахове и други горими материали по реда, 
определен със заповедта по чл. 9, ал. 2, т. 8.
Чл. 47. Подгряването на замръзнали учас­
тъци по тръбопроводите, транспортиращи ЛЗТ, 
ГТ и ГГ, се извършва по пожаробезопасни на­
чини (с гореща вода, водна пара, пясък и др.).
Чл. 48. (1) Резервоарите за ЛЗТ, ГТ и ГГ се 
обозначават на видни места с табели, указващи 
обема на резервоара, максималната граница 
на неговото запълване, допустимото работно 
налягане и наименованието на веществото.