Държавен вестник, бр. 99, 2012 г., стр. 135

БРОЙ  99	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  135  
Г л а в а  ч е т в ъ р т а
КАБЕЛНИ ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ 
МРЕЖИ И ПРИЛЕЖАЩАТА ИМ ИНФРА­
СТРУКТУРА В СГРАДИ
Чл. 41. Кабелните електронни съобщителни 
мрежи и прилежащата им инфраструктура в 
сгради могат да включват всички или някои 
от следните елементи: кабелна съобщител­
на инсталация, електронни съобщителни 
устройства, линии и съобщителни кабели. 
Кабелните електронни съобщителни мрежи 
и прилежащата им инфраструктура в сгради 
не включват крайни електронни съобщителни 
устройства.
Чл. 42. При предварително изградена елек­
тронна съобщителна инфраструктура в сгради 
съобщителните кабели се изтеглят в нея.
Чл. 43. Не се изисква разрешение за строеж 
за изграждане на линията, свързваща входната 
точка на сградата с крайното устройство на 
абоната, както и за линията, свързваща або­
натния разклонител (отклонител) с крайното 
устройство на абоната.
Чл. 44. (1) Кабелната съобщителна инста­
лация в сграда се изгражда чрез: 
1. изтегляне на съобщителен кабел в пред­
видената за целта инфраструктура;
2. полагане на кабел в друга вътрешна ин­
фраструктура при спазване на изискванията 
за безопасност;
3. изтегляне на съобщителен кабел в тръба 
под мазилката;
4. полагане на съобщителен кабел в про­
фил за кабелиране на сгради, закрепен върху 
стените;
5. закрепване на съобщителен кабел върху 
стените, когато няма техническа възможност 
за изграждане по т. 1 – 4, като се запазват 
естетичният вид на сградата и архитектурните 
є особености.
(2) Изпълнението на кабелната съобщи­
телна инсталация в съществуваща сграда 
се извършва със съгласието на собственика, 
съответно – собствениците в съсобствена 
сграда или на общи части в сграда – етажна 
собственост, притежаващи най-малко една 
втора от собствеността в сградата, въз основа 
на представена проектна документация за мон­
тажните работи, които ще бъдат извършени.
Чл. 45. Не се разрешава изтегляне в една 
и съща тръба на съобщителен кабел и на 
силнотоков кабел, освен ако съобщителният 
кабел не е изцяло диелектричен оптичен кабел.
Чл. 46. Преминаването на съобщителен 
кабел през пожароопасни помещения или 
части от тях, както и през помещения или 
части от тях, в които може да се образува 
експлозивна атмосфера, се извършва при 
спазване изискванията на Наредба № Із-1971 
от 2009 г. за строително-технически правила 
и норми за осигуряване на безопасност при 
пожар (ДВ, бр. 96 от 2009 г.).
Чл. 47. Съобщителни кабели може да 
преминават успоредно на отоплителна или 
газова инсталация на разстояние не по-малко 
от 0,30 m.
Чл. 48. (1) Въводите в сградите са подземни 
и въздушни.
(2) Допуска се изграждане на въздушен 
въвод в сгради в урбанизирани територии с 
население до 10 000 жители и/или с ниско 
жилищно застрояване.
(3) Разстоянието от въздушния въвод на 
сградата до най-близкия стълб е не повече 
от 20 m.
(4) Въздушен въвод в сграда от подземна 
кабелна електронна съобщителна мрежа се 
изгражда, като съобщителният кабел от по­
върхността до въвеждането му в сградата на 
ниво от първия до втория етаж се защитава 
с тръба.
Чл. 49. (1) Въводът в сграда с един вход е 
един. При сгради с повече от един вход може 
да се изграждат повече от един въводи.
(2) При изграждане на въвод се осигурява 
възможност за съвместно разполагане и/или 
ползване.
(3) Въводите и входните точки за достъп 
до сградата се изграждат на места, за които 
е осигурен достъп на техническия персонал.
(4) Разстоянието между въвода и силнотоков 
кабел е не по-малко от 0,50 m.
(5) Отворът за въвеждане на съобщителен 
кабел в сградата се предвижда на достъпно 
място и възможно най-близко до входната 
точка за достъп до сградата. 
Г л а в а  п е т а
МАРКИРОВКА НА КАБЕЛНИТЕ ЕЛЕК­
ТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И 
ПРИЛЕЖАЩАТА ИМ ИНФРАСТРУКТУРА 
Чл. 50. Кабелните електронни съобщител­
ни мрежи и прилежащата им инфраструктура 
се означават с трайна маркировка с табелки, 
репери и сигнална лента.
Раздел I
Маркировка с табелки
Чл. 51. (1) Табелки се поставят в подземните 
кабелни електронни съобщителни мрежи и 
прилежащата им инфраструктура в границите 
на урбанизираните територии, както следва:
1. във всяка шахта;
2. в кабелните колектори на всеки 20 – 50 m 
и на всяко място за достъп;
3. на всички кабелни муфи.
(2) Табелките се поставят по начин, оси­
гуряващ добра видимост.
Чл. 52. На табелките се изписват видът на 
мрежата, наименованието на предприятие­
то – собственик на подземната кабелна елек­
тронна съобщителна мрежа и прилежащата 
є инфраструктура, и номерът на линията от 
проекта на мрежата.