Държавен вестник, бр. 6, 2011 г., стр. 48

СТР.  48	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  6
1
2
3
4
5
6
8.
III
Промишлени комини, водонапорни и 
силозни кули, вишки с различно пред­
назначение с височина 15 m и повече
М ≥ 10
 – 
Б
9.
III
Жилищни и обществени сгради, изви-
сяващи се с повече от 15 m над средната 
височина на околните сгради в радиус 
400 m, и отделно стоящи сгради с висо­
чина над 20 m, отстоящи на повече от 
400 m от други сгради
М ≥ 20
 – 
Б
10.
III
Обществени сгради от III, IV и V степен 
на огнеустойчивост с площ над 150 m2 и 
височина над 7 m
М ≥ 20
 – 
Б
11.
III
Обекти, които са паметници на културата М ≥ 10
 – 
Б
12.
III
Всички други сгради
М ≥ 20
 – 
Б
мълниезащита, когато площта на помещенията 
или съоръженията, които се отнасят към първа 
категория, е до 30 на сто от:
1. общата площ – при едноетажни сгради;
2. площта на най-горния етаж – при сгради 
с два или повече етажа.
Чл. 20. (1) Когато в един защитаван обект има 
помещения или съоръжения, които се отнасят 
към втора или към втора и трета категория, 
мълниезащитата на целия обект трябва да съ­
ответства на изискванията за втора категория.
(2) В случаите по ал. 1 се допуска мълниеза­
щитата на целия защитаван обект да съответства 
на изискванията за трета категория, когато 
площта на помещенията или съоръженията, 
които се отнасят към втора категория, е до 
30 на сто от:
1. общата площ – при едноетажни сгради;
2. площта на най-горния етаж – при сгради 
с два или повече етажа.
Чл. 21. (1) Когато сградата (съоръжението) 
се вписва частично в защитената зона на съ­
седни защитени обекти, на защита при преки 
попадения на мълнии подлежат само тези части, 
които остават извън защитената зона. В тези 
случаи защитата от индуктирани напрежения от 
електростатична и електромагнитна индукция 
и от внасяне на опасни потенциали се проек­
тира изцяло в зависимост от категорията на 
мълниезащита на защитаваната сграда (външно 
съоръжение).
(2) При проектиране на мълниезащита в 
сервитутните зони на гражданските летища, 
летателните площадки и радионавигационните 
съоръжения, височината на мълниеотводите 
и мълниеприемниците се съгласува с Главна 
дирекция „Гражданска въздухоплавателна адми­
нистрация“ към Министерството на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията 
съгласно изискванията на чл. 46, ал. 3 от Закона 
за гражданското въздухоплаване.
* Определенията на характеристиките по 
експлозивна опасност, пожарна опасност – ка­
тегория и клас, както и по степен на огнеустой­
чивост са съгласно Наредба № Iз-1971 от 2009 г. 
за строително-технически правила и норми за 
осигуряване на безопасност при пожар.
Чл. 18. (1) Сградите и външните съоръжения 
от първа и втора категория на мълниезащита 
се осигуряват със защита:
1. при преки попадения на мълнии;
2. от индуктирани напрежения от електро­
статична и електромагнитна индукция;
3. от внасяне на опасни потенциали по­
средством подземни и надземни комуникации.
(2) Самостоятелно разположените външни 
съоръжения от втора категория на мълниеза­
щита се осигуряват със защита:
1. при преки попадения на мълнии;
2. от индуктирани напрежения от електро­
статична индукция.
(3) Сградите и външните съоръжения от 
трета категория на мълниезащита се осигуряват 
със защита:
1. при преки попадения на мълнии;
2. от внасяне на опасни потенциали по­
средством подземни и надземни комуникации.
(4) Самостоятелно разположените външни 
съоръжения и откритите пространства от трета 
категория на мълниезащита се осигуряват със 
защита при преки попадения на мълнии.
(5) Сградите с широчина, по-голяма от 
100 m, се осигуряват и със защита от крачни 
и допирни напрежения чрез изравняване на 
потенциалите.
Чл. 19. (1) Когато в един защитаван обект 
има помещения или технологични съоръжения 
от първа категория на мълниезащита, мълние­
защитата на целия обект трябва да съответства 
на изискванията за първа категория.
(2) В случаите по ал. 1 се допуска мълние­
защитата на целия защитаван обект да съот­
ветства на изискванията за втора категория на