Държавен вестник, бр. 1, 2017 г., стр. 26

СТР.  26	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  1
(3) Стандартите за класифициране на хра-
нилищата за ценности по клас на устойчивост 
срещу кражба с взлом са съгласно т. 7 от 
приложение № 3.
Г л а в а  п е т а
Т Е Х Н И Ч ЕС К И ИЗИС К ВА Н И Я К ЪМ 
ОХРАНИТЕЛНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ
Чл. 28. (1) Охранително осветление се про-
ектира и изгражда за строежи от I до IV КФС. 
(2) Охранителното осветление следва да 
осигурява видимост и възможност за наблю-
дение на целия строеж, оградите и оградните 
съоръжения, подстъпите към тях, дворните 
пространства и отделните охранявани сгра-
ди, техните фасади или съоръжения, като не 
се допуска наличие на тъмни пространства, 
създаващи условия за прикритие на потен-
циални нарушители.
Чл. 29. (1) Охранителното осветление 
трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да е с осигурена защита срещу възмож-
на манипулация за умишлено прекъсване и 
повреждане;
2. да е със самостоятелно захранване и 
централно включване и изключване;
3. да позволява безпрепятствено да се 
включват, превключват и изключват отделни 
части от него;
4. да осигурява номиналната изисквана 
осветеност за време не повече от 15 s от мо-
мента на включване;
5. да осигурява минималната осветеност 
от 5 lx за наблюдение с невъоръжено око;
6. при видеонаблюдение да осигурява ос-
ветеност съобразно техническите параметри 
на използваните видеокамери в строежа;
7. да не причинява неудобство или опасност 
чрез заслепяване на ползвателите на съседни 
строежи или участници в движението;
8. за строежите от I до III КФС да е с 
осигурено резервно захранване.
(2) Осветителните тела се монтират върху 
пилони, фасади на сгради или върху строи-
телни съоръжения на височина най-малко 
3 m. Когато се използват за наблюдение на 
оградите и оградните съоръжения, осве-
тителните тела се монтират върху пилони, 
които са различни от пилоните на оградите 
и оградните съоръжения, на разстояние не 
по-малко от 3 m от тях.
(3) Охранителното осветление в зависимост 
от строежа и наличието на видеонаблюдение 
може да бъде изградено чрез автоматично 
задействане при наличие на движение или 
да бъде поддържано постоянно през тъмните 
часове на денонощието. 
(4) Охранителното осветление към входо-
вете на строежите, предвидено за контрол на 
достъпа, следва да отчита разположението 
на осветителните тела, като при монтаж да 
бъде насочено така, че светлината да попада 
върху лицето на посетителя и да осигурява 
неговата идентификация. 
(5) Външното осветление (фасадно, мо-
нументално, ландшафтно, декоративно) на 
сгради и съоръжения може да се проектира 
като част от охранителното осветление.
Г л а в а  ш е с т а
ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СРЕД-
СТВАТА И СИСТЕМИТЕ ЗА КОНТРОЛ НА 
ФИЗИЧЕСКИЯ ДОСТЪП
Чл. 30. (1) Контролът на физическия дос-
тъп се осигурява чрез технически средства и 
системи, с които се: 
1. определят и прилагат класовете/нивата 
на право за достъп;
2. извършва проверка, проследяване и 
съхраняване на данни за достъпа до строеж 
и/или до отделни обекти в него. 
(2) Контролът на физическия достъп включ-
ва КПП, сертифицирани технически средства 
и електронни системи. 
Чл. 31. (1) За строежите в зависимост от 
тяхното предназначение се осигурява охрани-
телен контролно-пропускателен режим чрез 
изграждане на необходимия брой на входно-
изходни КПП.
(2) Резервни или непостоянно използвани 
КПП се допускат, когато това е свързано със 
спецификата на ползване на строежа, при ус-
ловие че по време на тяхното неизползване не 
се нарушават изискванията към сигурността 
на строежа.
(3) Железопътният транспорт, предвиден 
на територията на производствени, стопански 
или други строежи, се осигурява с охранителен 
контролно-пропускателен режим чрез един 
обединен или по един входен и изходен КПП.
Чл. 32. За изпълнение на контролно-пропус-
кателен режим на входно-изходните КПП се 
предвиждат технически средства за контрол и 
допълнителни съоръжения (подвижни стълби, 
платформи, площадки и др.), които осигуря-
ват възможност за проверка на посетители, 
превозни средства и товари.
Чл. 33. (1) За строежите от I до ІV КФС 
се изграждат електронни системи за контрол 
на достъпа.
(2) При изграждане на системите се оце-
няват класът на устойчивост на взлом на 
вратите и на вгражданите електромеханични 
ключалки и брави, върху които ще се мон-
тират елементите на системата за достъп. 
Цялостната система следва да има един и 
същи клас на сигурност.
(3) Стандартите и класовете на сигурност на 
системите за контрол на достъпа в зависимост 
от КФС са посочени в т. 8 от приложение № 3.
Г л а в а  с е д м а
ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ 
АЛАРМЕНИТЕ СИСТЕМИ 
Чл. 34. (1) Алармените системи за сигур-
ност включват системите срещу проникване 
и нападение и системите за видеонаблюдение. 
Те се проектират и изграждат задължително 
за строежи от I до III КФС, като се отчита