Държавен вестник, бр. 81, 2000 г., стр. 69

Б Р О Й  81
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  69
(2) Първите ремонтни работи на хидрогене-
раторите се провеждат след не повече от 6000 h
работа от въвеждането им в експлоатация.
(3) Следващите основни и текущи ремонти
на генераторите и на синхронните компенсато-
ри се извършват при необходимост в зависи-
мост от техническото им състояние и режими-
те на работа в срокове, определени от техничес-
кото ръководство на енергийния обект.
Г л а в а  т р и д е с е т  и  ш е с т а
ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ
Чл. 589. При експлоатацията на електричес-
ките двигатели и на принадлежащите им систе-
ми за пускане, регулиране, охлаждане, смазва-
не и защити се осигурява надеждното им дейс-
твие при пускане и в режим на работа.
Чл. 590. (1) На клемите на електродвигате-
лите напрежението се поддържа в границите
от 100 до 105 на сто от номиналното. При не-
обходимост се допуска работа на електричес-
ките двигатели с напрежение от 90 до 110 на
сто от номиналното при запазване на номи-
налната мощност.
(2) Допуска се работа на електродвигатели-
те на обявената (номиналната) мощност при
отклонение на честотата на захранващата мре-
жа в границите на ±2,5 на сто от номиналната.
(3) Електродвигателите трябва да могат да
отдават обявената си мощност при едновремен-
но отклонение на напрежението до ±10 на сто и
на честотата до ±2,5 на сто, като общата сума от
абсолютните отклонения на напрежението и
честотата не може да превишава 10 на сто.
Чл. 591. (1) На корпусите на електродвигате-
лите и на задвижваните от тях механизми се на-
насят стрелки, показващи посоката на въртене.
(2) На електродвигателите и пусковите им
устройства се поставя надпис с наименование-
то на задвижвания от тях механизъм.
Чл. 592. (1) На електродвигатели, охлажда-
ни чрез организирано подаван въздух, инста-
лирани в запрашени помещения и в помеще-
ния с повишена влажност, устройствата за
подаване на чист въздух се поддържат посто-
янно в изправност.
(2) Количеството и параметрите на подава-
ния охлаждащ въздух към електродвигателя
отговарят на заводската инструкция.
(3) Плътността на охлаждащата система
(корпуса на електродвигателя, въздуховодите,
присъединителните фланци, клапите) се про-
верява най-малко веднъж в годината.
(4) Електродвигателите на външните охлаж-
дащи вентилатори (ако има такива) се включ-
ват и изключват автоматично едновременно с
главния електродвигател.
Чл. 593. (1) Електродвигателите, снабдени
със системи за водно охлаждане на ротора и
статора, както и тези с вградени водни въздухо-
охладители се експлоатират само с включена
сигнализация за появата на вода в корпуса им.
(2) Експлоатацията на системата за водно
охлаждане и качество на охлаждащия флуид се
извършва съгласно заводската инструкция.
Чл. 594. Електродвигателите с принудител-
но смазване на лагерите се експлоатират само
с изправни и включени защити, действащи на
сигнал и изключване:
1. при повишаване температурата на черуп-
ките на лагерите;
2. при намаляване или преустановяване пос-
тъпването на масло за мазане.
Чл. 595. В топлоелектрическите централи
при прекъсване на електрозахранването на елек-
тродвигателите (включително за електродви-
гатели с регулиране честотата на въртене), зад-
вижващи отговорни топломеханични съоръже-
ния за време до 2,5 s, се осигурява груповото им
самопускане при повторно подаване на напре-
жение от работно или резервно захранване, като
се запазва устойчив технологичен режим на
котло- и турбоагрегатите.
Чл. 596. (1) Разрешава се асинхронни елек-
тродвигатели с късо съединен ротор да се
пускат от студено състояние два пъти подред
и един път от горещо състояние, ако в техни-
ческата документация не е посочено друго.
Следващият пуск се разрешава след охлажда-
нето му за време, определено в заводската
инструкция.
(2) Повторното включване на електродви-
гател след изключването му от основна защита
се разрешава само след установяване на причи-
ната за изключване и измерване на съпротив-
лението на изолацията.
(3) Допуска се на отговорни механизми, ко-
гато няма резервни, електродвигателите им да
се включат повторно само след външен оглед,
ако са изключени при условията на ал. 2.
(4) Забранява се повторно включване на елек-
тродвигатели след действие на резервна защита
до изясняване на причината за изключването.
Чл. 597. Електродвигателите, които продъл-
жително време се намират в резерв, се оглеж-
дат и изпробват едновременно със задвижвани-
те от тях механизми по установения график. За
електродвигателите, монтирани на открито без
вградени електронагреватели, се измерва съп-
ротивлението на изолацията и се определя ко-
ефициентът на абсорбция.
Чл. 598. (1) Хоризонталната и вертикалната
съставка на вибрациите (средно квадратичната
стойност на виброскоростта или удвоената ам-
плитуда на колебанията) на лагерите на елек-
тродвигател, съединен със задвижвания меха-
низъм, не могат да бъдат по-високи от посоче-
ните в заводската инструкция.
(2) При липса на данни за допустимите виб-
рации на лагерите те не трябва да превишават
следните стойности:
Синхронна често-
та на въртене, min-1  3000
1500
1000
750 и по-
Удвоена ампли-
малко
туда на колебания-
та на лагерите, µ
30
60
80
95
(3) За електродвигателите, задвижващи мел-
ници, мелещи вентилатори, димни вентилато-
ри и други въртящи механизми, подложени на
бързо износване, се допуска експлоатация с
повишени вибрации на лагерите до създаване-