Държавен вестник, бр. 103, 2020 г., стр. 46

СТР.  46	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  103
СLР) се класифицират в следните класове и 
категории на опасност: експлозиви, десен-
сибилизирани експлозиви, запалими газове, 
аерозоли, категория 1 или 2, оксидиращи 
газове, запалими течности, самоактивиращи 
се вещества и смеси, пирофорни течности, 
самонагряващи се, вещества и смеси, които 
в контакт с вода отделят запалими газове, 
оксидиращи течности, остра токсичност, 
категории 1 или 2 флуиди.“
§ 24. Член 102 се отменя.
§ 25. В чл. 103 след думата „съединения“ 
в скоби се добавя „заваряване и спояване“.
§ 26. Създава се чл. 103а:
„Чл. 103а. Персоналът, процедурите, кон-
тролът по изпълнението и качеството на не-
разглобяемите съединения чрез пресоване на 
фитинги в студено състояние на газопроводите 
трябва да бъдат в съответствие с изискванията 
на БДС ЕN 1775.“
§ 27. В чл. 104 след думата „съединения“ 
в скоби се добавя „заваряване и спояване“.
§ 28. В чл. 107 думата „границата“ се за-
меня с „граница“. 
§ 29. В основния текст на чл. 109 след дума-
та „изолиращите“ се добавя „диелектрични“.
§ 30. Член 111 се изменя така:
„Чл. 111. Газовите уреди се изпитват, ако 
в техническата им документация от произ-
водителя е предвидено това.“
§ 31. В чл. 112, т. 4 думите „към газовите 
уреди“ се заличават.
§ 32. В чл. 114 се правят следните измене-
ния и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в т. 1 думите „или се експлоатират без 
разрешение за пускане в експлоатация, когато 
такова се изисква“ се заличават;
б) в т. 2 думите „чл. 194, ал. 1, 4 и 5“ се 
заменят с „чл. 194, ал. 1“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Ползвателят е длъжен да осигури под-
държането, ремонтирането и преустройването 
на газовите съоръжения и инсталации само от 
лица, които са вписани в регистъра по чл. 36, 
ал. 1 от ЗТИП като лица, осъществяващи 
тези дейности.“
§ 33. Член 118 се изменя така:
„Чл. 118. Непосредствено преди първото 
запълване с втечнен въглеводороден газ 
след монтаж или ремонт газопроводите, 
стационарно монтираните метални съдове 
за съхранение на втечнени въглеводородни 
газове, жп цистерните и автоцистерните се 
продухват с азот или инертен газ така, че 
съдържанието на кислород в тях да спадне 
под 1 на сто. Допуска се газопроводите да се 
продухват с пари от газовата фаза на втечнен 
въглеводороден газ.“
§ 34. В чл. 121 се правят следните изме-
нения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Ползвателите на стационарно мон-
тираните метални съдове за съхранение на 
втечнени въглеводородни газове са длъжни 
да не допускат запълването им с газ повече 
от 85 на сто от обема им.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Операторът следи максимално допусти-
мата маса газ, с която трябва да се запълват 
бутилките, да бъде съгласно БДС EN 1439.“
3. Алинея 3 се изменя така: 
„(3) Ползвателите на газоснабдителните 
станции са длъжни да запълват цистерните с 
газ в количество, определено в Европейската 
спогодба за международен превоз на опас-
ни товари по шосе (ADR) и Правилника за 
международен железопътен превоз на опасни 
товари (RID).“
§ 35. В чл. 122 ал. 6 се изменя така: 
„(6) Ползвателите не трябва да допускат 
автоцистерните или жп цистерните да се из-
ползват като стационарни съдове на газовите 
съоръжения и инсталации и за захранване на 
газовите съоръжения и инсталации с втечнен 
въглеводороден газ.“ 
§ 36. В чл. 123 след думите „работещи на“ 
се добавя „втечнен въглеводороден“.
§ 37. В чл. 124 думата „органи“ се заменя 
с „арматури“. 
§ 38. В чл. 126 след думата „пясък“ се 
поставя запетая и се добавя „температурата 
на които не превишава 40 °С“.
§ 39. Член 130 се изменя така:
„Чл. 130. (1) Изправното действие и на-
стройката на предпазните клапани, монти-
рани на газови съоръжения и инсталации, се 
проверяват преди монтажа им и най-малко 
веднъж на 12 месеца.
(2) Проверката за изправното действие и 
настройката на предпазните клапани, мон-
тирани на газовите съоръжения и инстала-
ции, трябва да се извършва от лица, които 
разполагат със:
1. стендове за извършване на проверка на 
настройката на предпазните клапани;
2. писмена методика за извършване на 
проверка по т. 1, която да съдържа:
а) област на приложение;
б) мерки за безопасност;
в) изпълнението на изпитването и после-
дователността на действията;
г) условията, които трябва да са изпълнени, 
за да се извърши проверката;
д) техническите средства, необходими за 
извършване на проверката;
е) интервалите за калибриране на сред-
ствата за измерване, които не трябва да са 
по-големи от 2 години;