Държавен вестник, бр. 53, 2018 г., стр. 67

БРОЙ  53	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  67  
Таблица П5.2
№ 
Преглед на документацията
и на данните от табелката на RCD
Резултат
Оценка за
съответствие,
да/не
1.
Обоснованост на избора на зона, защи­
тавана с RCD
Установяване на електрообзавеждането в 
защитаваната зона, което изисква задължи­
телно защита с RCD (бани, вани, сауни, ин­
сталационни контакти и пр.)
2. Съответствие на параметрите на RCD 
с изискванията в проекта и норматив­
ните актове
Un, In, I∆n, Tn 
3.
Съответствие на параметрите на RCD с 
параметрите на устройствата за защита 
от свръхтокове
InRCD ≥ InAB
6.2. Проверката за правилното инсталиране на RCD се извършва съгласно таблица П5.3.
Таблица П5.3
№ 
Вид на проверката
Резултат
Оценка за 
съответствие, 
да/не
1.
Проверка за съответствие на монтажа 
с утвърдената схема на електрическата 
уредба
Монтажът съответства на утвърдената схема
2. Проверка за правилното присъединява­
не на фазовия/фазовите и неутралния 
проводник към RCD
Неутралният и фазовият/фазовите провод­
ник са присъединени съобразно означенията 
на корпуса на RCD
3.
Проверка за отсъствието на съединения 
на неутрален проводник (N) с проводник 
PEN и с достъпни токопроводими части 
на електрическата уредба в защитавана­
та от RCD зона
Неутралният проводник в защитаваната зона 
няма съединения с проводници PEN, със за­
земени елементи и корпуси на електрообо­
рудването и с достъпни токопроводими час­
ти на електрическата уредба
4.
Проверка за притягането на контактните 
клеми на RCD и на апаратите за защита 
от свръхтокове
Притягането на контактните клеми е изпъл­
нено в границите на нормата
6.3. Проверката за функционалната годност на RCD се извършва съгласно таблица П5.4.
Таблица П5.4
№ 
Вид на проверката
Резултат
Оценка за 
съответствие, 
да/не
1.
Проверка за правилното фиксиране на 
органа за управление
Органът за управление (лостче или бутон) 
стабилно се фиксира в двете положения 
(„вкл.“ и „изкл.“)
2. Проверка за функционирането на RCD 
без товар чрез трикратно натискане на 
бутона „Тест“
При подадено напрежение на входа на RCD, 
без товар, прекъсвачът сработва сигурно 
при трикратно изпълнение на цикъла „ръч­
но включване – изключване“ при натискане 
на бутона „Тест“
нормативните актове за безопасност и здраве 
при работа.
7. Изисквания за квалификация на персонала
7.1. Измерванията и изпитванията се извърш­
ват само от квалифициран персонал, преминал 
специално обучение и притежаващ най-малко 
трета квалификационна група за електробезопас­
ност по Правилника за безопасност и здраве при 
работа по електрообзавеждането с напрежение 
до 1000 V или по Правилника за безопасност 
и здраве при работа в електрически уредби на 
електрически и топлофикационни централи и 
по електрически мрежи.
6.4. Измерванията на тока на изключване и 
на тока на неизключване на RCD се извършват 
съобразно инструкцията за работа с конкретната 
тестова апаратура.
6.5. Измерването на времето за изключване 
на RCD се извършва съобразно инструкцията за 
работа с конкретната тестова апаратура.
6.6. Измерването на допирното напрежение 
се извършва съобразно инструкцията за работа 
с конкретната тестова апаратура. Оценката за 
съответствие се извършва спрямо допустимата 
стойност 50 V или 25 V, определена съобразно