Държавен вестник, бр. 5, 2016 г., стр. 119

БРОЙ  5	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  119  
3. Нормите за проектиране на общежи-
тия, утвърдени със Заповед № РД-02-14-408 
от 1988 г. на председателя на КТСУ при МС, 
публикувани в бюлетин „Строителство и ар-
хитектура“, бр. 2 – 3 от 1989 г.;
4. Нормите за проектиране на кина, утвър-
дени със Заповед № РД-02-14-229 от 1987 г. на 
председателя на на КТСУ при МС, публикува-
ни в бюлетин „Строителство и архитектура“, 
бр. 12 от 1987 г. 
§ 4. (1) Започналите производства по одо-
бряване на инвестиционен проект и издаване 
на разрешение за строеж се довършват по 
досегашния ред.
(2) За започнато производство по одобря-
ване на инвестиционен проект и издаване на 
разрешение за строеж се счита датата на вна-
сяне на инвестиционния проект за одобряване 
от компетентния орган. За започнато произ-
водство се счита и наличието на съгласуван 
идеен инвестиционен проект.
§ 5. Наредбата влиза в сила 3 месеца след 
обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър: 
Николай Нанков
Приложение № 1 
към чл. 19, ал. 4
Методи за контрол и оценка на акустичните 
параметри (характеристики) на сградите
1. Параметри, които подлежат на контрол
1.1. Изолация от въздушен шум на стени, 
подове, врати и прозорци
1.1.1. Индекс на изолация от въздушен шум 
R'
w в dB.
1.1.2. Приведена разлика в нивото на звуково 
налягане Dn в dB.
1.2. Изолация от ударен шум на подове. Индекс 
на изолация от ударен шум L'nw в dB.
1.3. Ниво на шум в помещенията от инженерни 
и санитарно-технически съоръжения на сградите.
1.3.1. Ниво на звуково налягане Lp в dB в 
октавни честотни ленти от 63 до 8000 Hz.
1.3.2. Ниво на шум L в dB(A).
2. Измерване на изолацията от въздушен шум
2.1. Изолацията от въздушен шум на стени 
и подове се измерва в реални условия съгласно 
стандартите, посочени в приложение № 1 от 
Наредба № 4 от 2006 г. за ограничаване на вред-
ния шум чрез шумоизолиране на сградите при 
тяхното проектиране и за правилата и нормите 
при изпълнението на строежите по отношение 
на шума, излъчван по време на строителството, 
като се използват последните издания на стан-
дартите или техни заместващи ги стандарти.
2.2. При измерване на изолацията на стени 
между помещения и коридори помещение за ви-
соко ниво е коридорът. При наличието на врата 
в стената източникът на шум се разполага при 
възможност срещу вратата на разстояние от 2 
до 5 m от нея. Една от точките на измерителния 
микрофон в коридора се разполага на разстоя-
ние 1 m от нея, а когато това не е възможно – в 
средата на коридора.
2.3. При измерване на изолацията на врати 
между коридор и помещение източникът на шум 
(високоговорителят) се разполага в коридора на 
разстояние не по-малко от два пъти диагонала 
на вратата. Измерителният микрофон се поста-
вя последователно в четири точки, равномерно 
разпределени по вратата на разстояние от 5 до 
10 mm от нея. В помещението измерителният 
микрофон се поставя последователно в четири 
точки на разстояние 1 m от вратата.
2.3.1. Изолацията от въздушен шум R в dB 
на вратата се определя по формулата:
R = Lm1 – Lm2 + 10 lg S/A2 – 3,
където:
Lm1 е средното ниво на звуковото налягане 
на повърхността на вратата, dB;
Lm2 – средното ниво на звуковото налягане в 
помещението, dB;
S – площта на светлия отвор на вратата, m2;
A2 – еквивалентната площ на звукопоглъщане 
в помещението, m2.
2.4. При измерване на изолацията на стени 
между помещения с отвори за вентилация отво-
рът в помещението за високо ниво е максимално 
отворен, а отворът в помещението за ниско ниво 
е минимално отворен.
2.5. При помещения с обем, по-голям от 
200 m3, броят на измерителните точки се уве-
личава, като разполагането им в хоризонтална 
и вертикална посока се определя от размерите 
на изследвания елемент (стена, под). При поме-
щения с обем, по-малък от 25 m3, измерванията 
се провеждат в три точки.
2.6. При елемент (стена, под) на помещенията 
за ниско и високо ниво за изпитвана площ се 
приема общата за двете помещения площ, но не 
по-малка от 10 m2.
2.7. За стандартна стойност на еквивалент-
ната площ A0 на звукопоглъщане в учебни стаи 
(кабинети) се приемат 25 m2.
3. Измерване на изолацията от ударен шум 
на подове
3.1. Изолацията от ударен шум на подове се 
измерва в реални условия съгласно стандартите, 
посочени в приложение № 1 от Наредба № 4 от 
2006 г. за ограничаване на вредния шум чрез 
шумоизолиране на сградите при тяхното проекти-
ране и за правилата и нормите при изпълнението 
на строежите по отношение на шума, излъчван 
по време на строителството, като се използват 
последните издания на стандартите, а когато те 
са отменени – заместващите ги стандарти.
4. Измерване на нивото на шума от инженерни 
и санитарно-технически съоръжения в сградите
4.1. Нивото на шума от инженерни и санитар-
но-технически съоръжения в действие се измерва 
по БДС 15471 „Шум. Методи за измерване и 
оценка в помещенията на жилищни, обществени 
сгради и населени места.“, като апаратурата е 
клас 0, 1 или 2.
4.2. Измерителният микрофон се разполага 
на височина 1,2 m от пода на помещението с 
нормиран шумов режим съгласно Наредба № 6 
от 2006 г. за показателите за шум в околната 
среда, отчитащи степента на дискомфорт през 
различните части на денонощието, граничните