Държавен вестник, бр. 96, 2009 г., стр. 24

СТР.  24	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  96
тераси. За строежи с височина над 28 m остък­
лението е армирано или с огнеустойчивост не 
по-малка от E 30.
(3) Разрешават се стълбища, незатворени в 
стълбищни клетки, за:
1. строежи от класове на функционална по-
жарна опасност Ф1 – Ф5 – когато стълбищата 
обслужват две етажни надземни нива;
2. строежи от подклас на функционална 
пожарна опасност Ф1.3 – когато стълбищата 
обслужват до пететажни надземни нива вклю-
чително.
(4) Стълбищата по пътя за евакуация се 
предвиждат с наклон не по-голям от 1:1,5, 
като широчината на стъпалото е не по-малка 
от 0,25 m, а височината на стъпалото – не по-
голяма от 0,22 m.
(5) Разрешава се наклонът на стълбища към 
единични работни места да се увеличава до 2:1.
Чл. 48. При наличие на повече от едно 
стълбище стълбищната площадка може да е 
част от коридора, при условие че е осигурен 
алтернативен път за евакуация през съседните 
помещения към другото стълбище.
Чл. 49. Разрешават се вътрешни стълбища, 
обслужващи до пет надземни етажа в строежи 
от І, ІІ и ІІІ степен на огнеустойчивост. Стълби-
щата се осигуряват с евакуационно осветление.
Чл. 50. (1) Евакуационните стълбища се 
предвиждат естествено осветени с фасадни 
остъкления. Странично осветление се пред-
вижда, когато минималната етажна площ е 
не по-малка от 5 % от застроената площ на 
стълбищната клетка.
(2) Евакуационно осветление се предвижда 
при изграждането на вътрешни стълбища (без 
естествена осветеност от фасадни остъкления) 
в строежи от І, ІІ и ІІІ степен на огнеустойчи-
вост. Когато вътрешните стълбища обслужват 
повече от три надземни етажа, се проектира и:
1. пряко горно осветление с площ най-малко 
4 m2, когато разстоянието между стълбищните 
рамена е най-малко 0,7 m или между стълбищ-
ните рамена е предвидено „стълбищно огледало“ 
с площ не по-малка от 2 m2, или
2. отвор в покритието или непосредствено 
под него за отдимяване при пожар с площ, 
представляваща 5 % от застроената площ на 
стълбищната клетка, но не по-малка от 1,5 m2, 
с димен люк, отварящ се откъм входната зона, 
работещ и при изключване на електрозахранва-
нето, или защитата на обема на стълбищната 
клетка при пожар се осигурява чрез създаване 
на повишено налягане не по-малко от 20 Ра.
(3) За строежи с височина над 28 m вътреш-
ните стълбища се проектират при спазване на 
изискванията по чл. 316.
Чл. 51. (1) Външните открити стълбища за 
евакуация се проектират, като:
1. фасадите, които са на разстояние не по-
малко от 1,5 m от крайните габарити на стълби-
щето, се изпълняват от строителни продукти с 
клас по реакция на огън не по-нисък от А2 и се 
защитават от помещенията посредством стени 
без отвори с огнеустойчивост най-малко EI 30;
2. при наличие на прозоречни отвори на раз-
стояние от контурите на стълбището, по-малко 
от 1,5 m, се предвижда защита чрез капаци или 
остъкление с огнеустойчивост най-малко EI 30;
3. при директни входове от помещения към 
външно евакуационно стълбище входовете се 
предвиждат с пожарозащитни врати с огне­
устойчивост най-малко EI 30.
(2) Наклонът на стълбищното рамо на външ-
ните стълбища е не по-голям от 1:1.
(3) Минималната светла широчина на стъл-
бищното рамо се определя в зависимост от 
броя на хората, които се предвижда да бъдат 
евакуирани, но не по-малка от 0,9 m.
(4) Външните открити стълбища се обез­
опасяват с парапет с височина не по-малка 
от 1,2 m.
(5) При евакуацията на не повече от 25 чо-
века външните стълбища може да се изграждат 
със спираловидна ходова линия. Стълбищата 
се обезопасяват срещу падане по цялата им 
височина.
Чл. 52. (1) При евакуацията на 16 – 50 човека 
може да се предвиждат вити (спираловидни) 
или криволинейни стълбища при спазване на 
следните изисквания:
1. светлата широчина на стъпалото по вът­
решната ходова линия (на разстояние 0,30 m 
навътре от най-тясната част на стъпалото или 
от проекцията на ограничаващия го парапет) 
е не по-малка от 0,23 m;
2. светлата широчина на стълбищното рамо 
е най-малко 1,2 m;
3. от външната страна на стълбищното рамо 
се предвижда предпазен парапет.
(2) При евакуацията на повече от 50 човека 
по вити (спираловидни) или криволинейни 
стълбища се спазват следните изисквания:
1. минималният светъл диаметър на вътреш-
ния кръг е 0,9 m, а широчината на стъпалото 
в най-тясната част – 0,23 m;
2. светлата широчина на стълбищното рамо 
е най-малко 1,5 m (фиг. 8);
Фиг. 8