Държавен вестник, бр. 34, 2005 г., стр. 67

Б Р О Й  34
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  67
1. разрешението за ползване;
2. генералния план на площадката с нанесе-
ни и приети подземни технически проводи;
3. актовете, съставени по време на строи-
телството;
4. протоколите от изпитванията на маши-
ните и съоръженията;
5. протокола за проведена 72-часова проба;
6. протокола за извършена пробна експло-
атация;
7. одобрения инвестиционен проект и/или
заверената екзекутивна документация на пре-
чиствателната станция;
8. договорите с експлоатационните друже-
ства за присъединяване към мрежите на техни-
ческата инфраструктура;
9. заверените технически паспорти на ма-
шините, уредите и апаратурите;
10. документи за удостоверено съответствие
на съдовете под налягане със съществените
изисквания към тях (за проектираните и мон-
тираните съдове под налягане);
11. документи за удостоверено съответствие
на всички вложени продукти със съществените
изисквания към тях;
12. протоколите от анализите на качество-
то на водата на изхода на пречиствателната
станция;
13. документ от експлоатационното пред-
приятие, че разполага с необходимото оборуд-
ване и персонал за техническата експлоатация
на пречиствателната станция;
14. указанията за техническа експлоатация
на станцията и на отделни нейни части и съоръ-
жения в съответствие с възприетата техноло-
гия на пречистване на суровата природна вода
при нормална работа, авария, профилактичен
и основен ремонт;
15. инструкция за безопасни и здравословни
условия на труд по време на техническата екс-
плоатация;
16. инструкция за поддържане на чистота и
хигиена по време на техническата експлоатация.
(2) Документацията по ал. 1 се съхранява от
лицето, което отговаря за техническата екс-
плоатация на пречиствателната станция.
(3) При техническата експлоатация на пре-
чиствателната станция се организира необхо-
димата документирана и работеща система за
контрол на техническото състояние и за ремонт-
но обслужване на всички нейни части.
Г л а в а  т р и н а д е с е т а
ИЗГРАЖДАНЕ, ИЗПИТВАНЕ И ВЪВЕЖ-
ДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПОМПЕНИ
СТАНЦИИ
Чл. 268. Помпените станции се изграждат в
съответствие с издадените строителни книжа,
правилата и нормативите на тази наредба и
нормативните актове за правилата за изпълне-
ние на видовете строителни конструкции.
Чл. 269. (1) При приемането на помпената
станция се проверяват:
1. констативният акт за установяване год-
ността на строежа;
2. заповедната книга на строежа;
3. генералният план на площадката с нане-
сените подземни технически проводи;
4. одобреният инвестиционен проект за от-
делните сгради и съоръжения, за оборудването,
тръбопроводите, електроснабдяването, отопле-
нието, вентилацията и автоматизацията;
5. актовете и протоколите, съставени по
време на строителството;
6. протоколите от изпитванията на армату-
рите и тръбопроводите;
7. съответствието с проекта на монтираните
тръбопроводи, помпени агрегати, арматури,
контролно-измервателни прибори и автоматика;
8. характеристиките и параметрите на мон-
тираните работни и резервни помпени агрега-
ти, контролно-измервателни прибори и авто-
матика и на подемно-транспортните устройст-
ва за съответствието им с проекта;
9. съответствието с проекта на удароубива-
телите, отоплението, вентилацията и осветле-
нието на машинната зала;
10. документите за удостоверено съответст-
вие на всички вложени продукти със съществе-
ните изисквания към тях.
(2) Помпената станция се приема в експло-
атация след извършване на 72-часова проба при
експлоатационни условия, ако нейната работа
съответства на проектните изисквания, за кое-
то се съставя протокол.
Чл. 270. (1) За помпените станции се съста-
вя приемателно-предавателна документация,
която съдържа най-малко:
1. разрешението за ползване;
2. генералния план на площадката с прие-
тите подземни технически проводи;
3. одобрения инвестиционен проект и/или
заверената екзекутивна документация на пом-
пената станция;
4. актовете, съставени по време на строи-
телството;
5. протокол за проведена 72-часова проба;
6. заверени технически паспорти на помпе-
ните агрегати, контролно-измервателните при-
бори и автоматиката;
7. документ от експлоатационното дружес-
тво, че разполага с необходимото оборудване и
персонал за техническата експлоатация на пом-
пената станция;
8. указания за техническа експлоатация на
помпените агрегати при нормална работа, ава-
рия, профилактичен и основен ремонт;
9. указания за техническата експлоатация на
контролно-измервателните прибори, автомати-
ката и подемно-транспортните устройства;
10. инструкция за безопасни и здравословни
условия на труд по време на техническата екс-
плоатация;
11. документи за удостоверено съответствие
на всички вложени продукти със съществените
изисквания към тях.