Държавен вестник, бр. 38, 2021 г., стр. 61

БРОЙ  38	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  61  
 
69 
.1 
всички корпусни мебели са изработени изцяло от одобрени незапалими 
материали или материали за ограничаване на пожари, с изключение на 
възпламенителни покрития с калоричност, непревишаваща 45 MJ/m2, които могат 
да се използват върху откритата повърхност на такива изделия; 
.2 
всички други мебели като столове, канапета и маси са изработени с рамки от 
незапалими материали или материали за ограничаване на пожари; 
.3 
всички драперии, завеси и други окачени текстилни материали следва да са със 
свойства на устойчивост на разпространяване на пламък, които се определят в 
съответствие с Кодекса за прилагане на процедури за пожарни изпитания; 
.4 
всички 
тапицирани 
мебели 
притежават 
свойства 
на 
устойчивост 
на 
възпламеняване и разпространяване на пламъци, които се определят в 
съответствие с Кодекса за прилагане на процедури за пожарни изпитания; 
.5 
всички 
постелки 
и 
завивки 
притежават 
свойства 
на 
устойчивост 
на 
възпламеняване и разпространяване на пламъци, които се определят в 
съответствие с Кодекса за прилагане на процедури за пожарни изпитания; и 
.6     
всички финиш материали за палубата отговарят на Кодекса за прилагане на 
процедури за пожарни изпитания. 
7.4.3.4  Като минимум стандарт, следните повърхности следва да бъдат от материали с ниски 
характеристики на разпространение на пламъка: 
.1 
открити повърхности в коридори и стълбищни заграждения, както и на 
вертикални прегради (включително прозорците), облицовки за стени и тавани във 
всички обществени помещения, жилищните помещения на екипажа, сервизните 
помещения, пунктовете за управление и вътрешните сборни и евакуационни 
пунктове; 
.2 
повърхности в скрити или недостъпни помещения в коридорите и стълбищните 
заграждения, обществените помещения, жилищните помещения на екипажа, 
сервизните помещения, пунктовете за управление и вътрешните сборни и 
евакуационни пунктове. 
7.4.3.5  Топлоизолацията и акустичната изолация са изработени от незапалими материали или 
материали за ограничаване на пожари.  Ограничителите за изпарения и лепилата, които се 
използвани в съчетание с изолация, както и изолацията на тръбните принадлежности, 
използвани за студените сервизни системи, не са огнеупорни, но са в минималното необходимо 
количество, а техните открити повърхности имат свойства на устойчивост срещу 
разпространяването на пламък. 
7.4.3.6  Откритите повърхности в коридори и стълбищни заграждения, както и на вертикалните 
прегради (включително прозорци), облицовките за стени и тавани, във всички обществени 
помещения, жилищните помещения на екипажа, сервизните помещения, пунктовете за 
управление и вътрешните сборни и евакуационни пунктове, се изграждат от материали, които, 
когато са изложени на огън, не произвеждат прекомерни количества дим или токсични 
продукти, като това се определя в съответствие с Кодекса за прилагане на процедури за 
пожарни изпитания. 
7.4.3.7 Празните отделения, в които се използват запалими материали с ниска плътност за 
осигуряване на плаваемост, следва да бъдат защитени от съседни пожароустойчиви отделения в 
съответствие с таблици 7.4-1 и 7.4-2. Също така, помещението и затворените пространства към 
 
70 
него трябва да бъдат газонепроницаеми, но да имат вентилация към атмосферата. 
7.4.3.8  В отделенията, където пушенето е разрешено, се осигуряват подходящи незапалими 
пепелници. В отделенията, където пушенето е забранено, се поставят подходящи 
предупредителни табели. 
7.4.3.9  Тръбите за отработени газове се разполагат така, че рискът от пожар да бъде сведен до 
минимум.  За тази цел изпускателната система трябва да бъде изолирана и всички отделения и 
конструкции, които са съседни на изпускателната уредба, или тези, които могат да бъдат 
засегнати от повишените температури, причинени от отработените газове при нормална 
експлоатация или при авария, трябва да бъдат изработени от незапалим материал или да бъдат 
защитени и изолирани с незапалим материал за защита срещу високи температури. 
7.4.3.10  Конструкцията и разположението на изпускателните колектори или тръби трябва да са 
такива, че да осигуряват безопасно изпускане на отработените газове. 
7.4.4    Подредба 
7.4.4.1  Вътрешните стълбища, свързващи само две палуби, трябва да бъдат затворени само при 
едната от палубите посредством отделения и самозатварящи се врати с време за структурна 
противопожарна защита съгласно таблици 7.4-1 и 7.4-2 за отделенията, разделящи зоните, 
които обслужва всяко стълбище.  Стълбищата могат да бъдат разположени на открито в 
обществено помещение, при условие че се намират изцяло в това обществено помещение. 
7.4.4.2  Асансьорните шахти са разположени така, че да предотвратят преминаването на дим и 
пламъци от едно палуба към друга, и следва да бъдат с механизми за затваряне, които 
позволяват контрол върху течението и дима. 
7.4.4.3  В обществените помещения, жилищните помещения на екипажа, сервизните 
помещения, пунктовете за управление, коридорите и стълбищата, въздушните пространства зад 
таваните, панелите или облицовките следва да бъдат разделени по подходящ начин от плътни 
пожарозащитни прегради на не повече от 14 m една от друга.  При плавателни съдове от 
категория А със само едно обществено помещение не е необходимо да се осигуряват 
пожарозащитни прегради. 
7.5       Резервоари и системи за гориво и други запалими течности 
7.5.1    Резервоарите, съдържащи гориво и други запалими течности, се отделят от отделенията 
за пътниците и екипажа и багажните отделения чрез непропускливи за пари заграждения или 
камери, които са с подходяща вентилация и дренаж. 
7.5.2    Резервоарите за течно гориво не са разположени в зони с висок риск от пожар и не са 
част от структурната граница на тези зони.  Запалими течности с температура на 
възпламеняване, не по-ниска от 60°C, обаче могат да бъдат разположени в такива зони, при 
условие че резервоарите са изработени от стомана или друг еквивалентен материал. 
7.5.3    Всяка тръба за течно гориво, която ако е повредена, може да причини течове на гориво 
от мястото за съхранение, утаечен резервоар или резервоар с ежедневно обслужване, следва да 
бъде снабдена с кран или клапан директно върху резервоара, който да може да се затваря от 
място извън въпросното помещение в случай на пожар в помещението, където са разположени 
тези резервоари. 
7.5.4    Тръбите, клапаните и съединенията, пренасящи запалими течности, са изработени от 
стомана или от алтернативен материал, отговарящ на определен стандарт за якост и 
противопожарна цялост, като се вземат предвид работното налягане и помещенията, в които са