Държавен вестник, бр. 15, 2012 г., стр. 69

БРОЙ  15	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  69  
2.3.3.2. с разрешения максимален дебит на водочерпене – ….. l/s – ……
часа, като след спиране на черпенето се проследи възстановяването на 
водното ниво в рамките на денонощието;
2.3.3.3. на три степени – с продължителност по не по-малко от 1 час за 
всяка степен – за определяне на хидравличната ефективност на кладенеца, 
като се измерва понижението на водното ниво при всяка от степените;
2.3.4. записването в специален дневник на резултатите от измерванията 
по т. 2.3.1 – 2.3.3;
2.3.5. вземането на водни проби в края на опитното водочерпене по т. 2.3.1 
и извършване от акредитирана лаборатория на пълен химичен анализ на 
разкритите подземни води съгласно приложение № 1 от Наредба № 1 от 
2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води.
2.4. Да оборудва съоръжението(ята):
2.4.1. с водомер(и) за измерване на черпените водни количества, монтиран(и) 
на разстояние не повече от 2 м от съоръжението (За каптирани извори и 
дренажи, разположени в труднодостъпни планински райони, се допуска 
водомерите да се монтират преди и след събирателния резервоар).
2.4.2. с нивомер(и) за измерване на нивото на подземните води в процеса 
на експлоатация на съоръжението(ята), монтиран стационарно в съоръ-
жението, при спазване на посочения в разрешителното тип на нивомера.
2.5. В 15-дневен срок от завършване на изграждането да уведоми пис-
мено директора на Басейнова дирекция за управление на водите в 
…………………….. район за приемане на съоръжението, като приложи към 
уведомителното писмо:
2.5.1. копие от приемно-предавателен протокол за предаване на 
съоръжението(ята) от изпълнителя на титуляра на разрешителното и 
приложени към него:
2.5.1.1. първична документация за резултатите от измервания, изпитва-
ния, наблюдения и други подобни, извършени в процеса на изграждане 
на съоръженията (геоложки журнали и/или геофизични каротажни ди-
аграми; протоколи за скрити работи (за спуснати прикриващи колони; 
за извършени циментационни работи; за спуснати филтри; за количество 
и зърнометричен състав на изпълнена засипка на филтърната колона и 
технология за изпълнение на засипката; за дълбочина на съоръженията; 
документи за изпълнени дейности за интензификация на водоносния 
хоризонт; дневници за проведени опитно-филтрационни и/или опит-
но-миграционни изследвания; протоколи от проведени лабораторни 
изпитвания; протоколи от проведени полеви измервания на показатели 
за химичния състав и физикохимичните свойства на подземните води; 
дневници с проведени измервания на нивата на подземните води);
2.5.1.2. документи за определяне на местоположението на съоръженията 
(геодезически координати и надморска височина на устието на съоръже-
нията или на характерни точки от линейните съоръжения, топографска 
карта с нанесени точките (линиите) с посочените координати); 
2.5.1.3. документ за изискванията към експлоатацията на съоръженията; 
2.5.1.4. документите за съответствие на използваните продукти и ма-
териали, оценено по реда на Наредбата за съществените изисквания 
към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, 
приета с Постановление № 325 на Министерския съвет от 2006 г. (ДВ, 
бр. 106 от 2006 г.);
2.5.2. данни за лицата, които ще бъдат включени в комисията за прие-
мане на съоръженията от страна на титуляря на разрешителното и от 
страна на изпълнителя на дейностите за изграждане на съоръженията;
2.5.3. предвиденото оборудване на съоръженията, в т.ч.:
2.5.3.1. технически характеристики на помпеното оборудване или техни-
чески характеристики на устиевото оборудване – при води на самоизлив, 
съобразени с разрешения средноденонощен и максимален дебит;
2.5.3.2. дълбочина на монтиране на потопяемите помпи;
2.5.3.3. мястото на монтиране на водомери за измерване на
черепните количества;
2.5.3.4. място и вид на оборудването за вземане на водни проби; 
2.5.3.5. технически характеристики на избраното устройство за измерване 
на нивото на подземните води.
2.6. След получаване на одобреното или коригирано от директора на ба-
сейновата дирекция предложение за оборудване на съоръженията по т. 5:
2.6.1. да монтира помпеното оборудване, водомерите и устройствата за 
измерване на водното ниво;