Държавен вестник, бр. 83, 2004 г., стр. 50

С Т Р .  50
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  83
4.17.1. Дренажната система трябва да поема
натоварванията и въздействията от рекултивира-
щия пласт.
4.17.2. Дренажната система трябва да удовлет-
ворява изискванията за:
а) поемане на повърхностен отток, формирал
се от интензивен валеж с обезпеченост 10 %;
б) устойчивост на течението;
в) устойчивост на износване;
г) незатлачване на канала и съоръженията;
д) зимен режим на работа на съоръженията;
е) отвеждане на водата до водоприемника.
4.18. Около терена на депото и по протежение
на пътищата, по които се доставят отпадъците, се
изграждат охранителни канали за улавяне на по-
върхностните атмосферни води и отвеждането им
извън тялото на депото.
Д. Рекултивиращ пласт
4.19. Рекултивиращият пласт се проектира в
съответствие с предвиденото използване на тери-
торията на депото след приключване на неговата
експлоатация (за рекреационни цели, земеделско
ползване, горскостопанско ползване и др.).
4.20. Проектът за рекултивация се изработва в
съответствие с предвиденото ползване на терито-
рията на депото по т. 4.19 при съобразяване с изис-
кванията на наредбата по чл. 16 от Закона за опаз-
ване на земеделските земи.
4.21. Техническата и биологичната рекултива-
ция трябва да осигуряват билото и откосите срещу
ветрова и дъждова ерозия.
Раздел 5. Газоотвеждаща система
5.1. При наличност на газови емисии те се ула-
вят и отвеждат извън тялото на депото до инстала-
ция за тяхното оползотворяване или изгаряне във
факел посредством газоотвеждаща система.
5.2. Газоотвеждащата система включва:
а) газов дренаж съгласно изискванията на т. 4.8,
4.9 и 4.10;
б) вертикални газоотвеждащи кладенци;
в) контролни шахти;
г) газоотвеждащи тръби.
5.3. Газоотвеждащата система на депата се из-
гражда от материали, които отговарят на изисква-
нията за безопасност и устойчивост срещу физич-
ните, химичните и биологичните въздействия на
отделяните газови емисии от отпадъчното тяло.
5.4. Вертикалните газоотвеждащи кладенци
удовлетворяват следните изисквания:
а) изграждат се успоредно с депонирането на
отпадъците след първия работен хоризонт;
б) предвиждат се през разстояние от 50 до 100 м.
5.5. Уловените газови емисии се отвеждат до
инсталация за тяхното оползотворяване или изга-
ряне във факел посредством система от хоризон-
тални и вертикални газоотвеждащи тръби. В мяс-
тото на тяхното свързване се предвиждат конт-
ролни шахти с цел осъществяване на ревизия на
газоотвеждащата система.
5.6. В проекта на депото задължително се пред-
вижда съоръжение за изгаряне във факел или ин-
сталация за оползотворяване на газовите емисии.
Раздел 6. Осигуряване на стабилност
на отпадъчното тяло на депото
6.1. За осигуряване стабилност на отпадъчното
тяло за всяко конкретно депо се изследва балан-
сът на отпадъците и се определя технологията за
тяхното депониране. Разполагането на отпадъци-
те в депото трябва да се организира така, че да се
осигури стабилност на отпадъчната маса и свърза-
ните с нея масиви, за да се избегне образуването на
свличания.
6.2. За осигуряване на вътрешна стабилност на
отпадъчното тяло отпадъците с ниски якостни и
деформационни характеристики се депонират на
безопасно разстояние от проектната повърхност
на депото, което осигурява недопускане на допъл-
нителни напрежения в екраните на депото вслед-
ствие на диференциални слягания извън допусти-
мите граници на напреженията.
6.3. За осигуряване на вътрешна стабилност на
отпадъчното тяло към периферията му (откосите)
се насочват отпадъци с по-високи якостни и де-
формационни характеристики, с което се осигуря-
ва предизвикване на начални и странични дефор-
мации в долната част и слягания—в горната част
на откосите.
6.4. За депата се съставят специализирани (ра-
ботни) карти, регистри и информационни системи
за състоянието на изграждане и окончателното
местоположение и оформяне на отпадъчното тяло
по реда и при условията на глава четвърта “Специ-
ализирани карти, регистри и информационни сис-
теми. Допълнителни кадастрални данни” от Зако-
на за кадастъра и имотния регистър.
Приложение № 3
към чл. 3, ал. 2, т. 3, чл. 12, ал. 1,
чл. 13, чл. 16, т. 3, чл. 22, ал. 4,
чл. 40, ал. 1, т. 1 и чл. 44, ал. 2
ПЛАН ЗА КОНТРОЛ И МОНИТОРИНГ
НА ДЕПАТА
Раздел 1. Общи изисквания
1.1. Целта на плана за контрол и мониторинг на
депата е да осигури минималните изисквания за
мониторинг, които трябва да се провеждат, за да
се провери, че:
а) отпадъците са били приети за депониране в
съответствие с критериите, предвидени за съот-
ветния клас депо;
б) процесите в рамките на депото протичат в
съответствие с очакванията;
в) системите за защита на околната среда фун-
кционират в съответствие с предназначението им;
г) се изпълняват условията в разрешението за
извършване на дейности с отпадъци или комплек-
сното разрешително.
1.2. Планът за контрол и мониторинг на депата
по чл. 40, ал. 1, т. 1 от наредбата се осъществява:
а) в процеса на експлоатацията на депото;
б) след закриването на депото.