Държавен вестник, бр. 68, 2005 г., стр. 63

Б Р О Й  68
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  63
Чл. 316. В помещения с горивни процеси
(печки, камини и др.) с изхвърляне на димните
газове през комини, работещи на естествена
тяга, не се допуска предвиждането на механич-
на смукателна вентилация без осигурено пълно
компенсиране на изсмуквания въздух.
Чл. 317. В производствените помещения се
предвижда комбинирана вентилация (механич-
на и естествена) само при пълно компенсиране
на изсмуквания въздух с пресен въздух или с
въздух от по-чисти помещения.
Чл. 318. За вентилационните инсталации,
изпълняващи функциите и на въздушно отоп-
ление, както и за климатичните инсталации се
предвижда рециркулация на въздуха, когато това
е икономически целесъобразно.
Чл. 319. (1) Не се допуска рециркулация на
въздуха от помещения, когато в тях се отделят:
1. химични агенти съгласно Наредба № 13 от
2003 г. за защита на работещите от рискове,
свързани с експозиция на химични агенти при
работа;
2. биологични агенти съгласно Наредба № 4
от 2002 г. за защита на работещите от рискове,
свързани с експозиция на биологични агенти
при работа (ДВ, бр. 105 от 2002 г.);
3. силно изразени миризми.
(2) Не се допуска рециркулация на въздуха
в помещения с категория на производство А и
Б съгласно нормите за пожарна и аварийна без-
опасност.
(3) Не се допуска рециркулация на въздуха
от помещения, в които се пуши.
Чл. 320. Апарати, работещи на пълна рецир-
кулация в помещения (въздухоотоплителни
апарати, вентилаторни конвектори), се разглеж-
дат само като източник на топлина или студ и
не се допуска използването им, когато:
1. в помещението се отделят химични аген-
ти, сублимиращи при допир с нагрети повърх-
ности на апаратите;
2. в помещението се отделят биологични
агенти, чието развитие ще се подпомогне вслед-
ствие на топли или студени и влажни повърх-
ности на апаратите;
3. помещението е с категория на производс-
тво А и Б съгласно нормите за пожарна и ава-
рийна безопасност.
Чл. 321. (1) Отделни спомагателни и обслуж-
ващи помещения, като кухни, клозети, бани,
помещения за пране и др. в жилищни сгради без
възможност за директно проветряване, се вен-
тилират чрез централна или локална смукател-
на вентилация.
(2) Дебитът на изсмуквания въздух се опре-
деля съгласно приложение № 19.
Чл. 322. Дебитът на изсмуквания въздух от
тоалетни и бани в общественообслужващи и про-
изводствени сгради трябва да осигурява 4-—6-кра-
тен въздухообмен.
Чл. 323. Сгради, чиято дограма е от висок
клас на въздухопропускливост, се препоръчва
да се вентилират с балансирани приточно-сму-
кателни инсталации, които включват топлооб-
менник за оползотворяване на топлината на
изхвърляния отработен въздух.
Раздел IV
Въздушни душове и завеси
Чл. 324. Въздушни завеси се предвиждат за
външни врати, междуцехови отвори и техноло-
гични отвори за едностранно или двустранно
изолиране на потоци топлина, влага и други
вредности.
Чл. 325. Въздушната завеса е с по-висока
температура от температурата в помещение-
то, когато изолира топлинен или влажностен
поток през зимата, и е с температурата на по-
мещението, когато изолира поток на опасни
вещества.
Чл. 326. Въздушната завеса се проектира и
изгражда като самостоятелна система с неза-
висимо топлинно захранване.
Чл. 327. Дебитът на въздушната завеса не се
отчита при оразмеряване на вентилационната
или климатичната инсталация на помещението.
Чл. 328. Въздушните душове се проектират
за едно или няколко работни места, за места за
почивка или технологични зони, когато в целия
обем на помещението не могат да се постигнат
изискваните параметри на микроклимата.
Чл. 329. Въздушните душове са самостоя-
телни системи с независимо топло- и студо-
захранване.
Чл. 330. (1) Въздушните душове се проекти-
рат само на пресен въздух, с частична рецирку-
лация на въздух от помещението или с пълна
рециркулация.
(2) Въздушни душове с пълна рециркулация
се проектират за случаите, когато опасните
вещества в работната зона са под граничната
концентрация.
Раздел V
Местна смукателна вентилация
Чл. 331. (1) Местна смукателна вентилация
се проектира за отстраняване на опасни вещес-
тва и топлина непосредствено от мястото им на
отделяне.
(2) Местните смукатели отговарят на след-
ните основни изисквания:
1. конструкцията им е проста, ефективна, има
малко аеродинамично съпротивление, не пре-
чи на нормалния технологичен процес и осигу-
рява достъп за монтаж, демонтаж и ревизия;
2. смукателят е максимално приближен до
източника на опасни вещества и по възмож-
ност най-пълно го изолира от околния въздух;
3. засмуканият замърсен въздух не премина-
ва през зоната на дишане на хората;