Държавен вестник, бр. 1, 2017 г., стр. 9

БРОЙ  1	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  9  
„(8) Когато е предвидено полагане на външ-
на топлоизолационна комбинирана система 
(ETICS) по фасадите на строежа, изискванията 
на ал. 1, 2 и 3 се отнасят за класа по реакция 
на огън на топлоизолационния продукт, който 
е компонент на комбинираната система.“ 
§ 49. В чл. 369 думите „от I или II степен 
на огнеустойчивост или от стоманени кон-
струкции“ се заменят със „с конструктивни 
елементи от продукти с клас по реакция на 
огън А1 или А2“.
§ 50. В чл. 384 след думите „Dca, Eca и Fca“ 
се добавя „или продукти с неустановени екс-
плоатационни показатели по отношение на 
реакцията им на огън“.
§ 51. Член 385 се отменя.
§ 52. В чл. 406 се правят следните изме-
нения:
1. Точка 2 се изменя така: 
„2. сградите са разделени с брандмауер при 
спазване изискванията на чл. 19 и 20, или;“.
2. Точка 3 се отменя.
§ 53. В чл. 489, ал. 1, т. 2 думите „8 m“ се 
заменят с „14 m“.
§ 54. В чл. 493 се правят следните изме-
нения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в него 
думите „За производствените цехове“ се за-
менят с „В помещения от подклас на функ-
ционална пожарна опасност Ф5.1“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Площта на складовете по ал. 1 е до 
25 % от площтa на помещението, но не повече 
от 200 m2.“
§ 55. ������������������������������������
В чл. 619 се правят следните измене-
ния и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Минималните разстояния от резер-
воари, отдушни тръби, шахти за отработени 
масла, колонки за зареждане и съоръжения за 
пълнене на резервоарите до съседни строежи 
се определят, както следва:
1. до строежи извън територията на бен-
зиностанцията – по табл. 66;
2. до строежи на територията на бензи-
ностанцията – по т. 1, 2, 3, 5 и 6 на табл. 66;
3. до строежи на територията на бензи-
ностанция за собствени нужди – 50 % от 
разстоянията по т. 2.“
2. В табл. 66 номер по ред 11 заедно с тек­
ста към него се заличава.
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Зоните в обема на колонката за за-
реждане на МПС и около нея се определят и 
класифицират, както следва: 
1. електронната глава на колонката се 
определя като място от втора група „Пови-
шена пожарна опасност“ – клас П-I, съгласно 
чл. 248, ал. 1, т. 1, а останалата част от колон-
ката се определя като място от трета група 
„Експлозивна опасност“ – зона 1; 
2. обемът извън колонката на разстояние 
200 mm хоризонтално около зона 1 и 50 mm 
вертикално над зона 1 се определя като място от 
трета група „Експлозивна опасност“ – зона 2.“
4. Създава се ал. 8:
„(8) Разстоянието от резервоари, отдушни 
тръби, шахти за отработени масла, колонки 
за зареждане и съоръжения за пълнене на 
резервоарите до вертикалната равнина, пре-
минаваща през оста на крайния проводник 
на въздушни електропроводни линии, е не 
по-малко от 1,5 пъти височината на стълба 
на въздушната линия.“
§ 56. В чл. 624 ал. 2 се изменя така: 
„(2) Минималните разстояния от модулни 
бензиностанции за светли горива до сгради 
и съоръжения, разположени на територията 
на автоснабдителната станция, както и до 
сгради и съоръжения извън територията на 
автоснабдителната станция се определят при 
спазване на изискванията на този раздел, като 
разстоянията се увеличават с 25 %.“
§ 57. ������������������������������������
В чл. 630 се правят следните измене-
ния и допълнения:
1. Основният текст става ал. 1 и се изменя 
така:
„(1) Минималните разстояния от резерво-
ари, газови колонки и пунктове за пълнене на 
бутилки с пропан-бутан до съседни строежи 
се определят, както следва:
1. до строежи извън територията на газо-
станцията – по табл. 67;
2. до строежи на територията на газостан-
цията – по т. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 14, 15, 16 и 17 на 
табл. 67;
3. до строежи на територията на газостанция 
за собствени нужди – 50 % от разстоянията 
по т. 2.“ 
2. В табл. 67 номер по ред 8 заедно с текста 
към него се заличава.
3. Създава се ал. 2:
„(2) Разстоянието от резервоари, газови 
колонки и пунктове за пълнене на бутилки с 
пропан-бутан до вертикалната равнина, пре-
минаваща през оста на крайния проводник 
на въздушни електропроводни линии, е не 
по-малко от 10 m.“
§ 58. В чл. 631 ал. 4 се изменя така:
„(4) Минималните разстояния от модулни 
газостанции по ал. 3 до сгради и съоръже-
ния, разположени на територията на авто-
снабдителната станция, както и до съседни 
сгради и съоръжения извън територията на 
автоснабдителната станция се определят при 
спазване изискванията на този раздел, като 
разстоянията се увеличават с 25 %.“
§ 59. В чл. 634���������������������������
 ��������������������������
се правят следните измене-
ния и допълнения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Когато газоснабдителната станция за 
природен газ не се захранва от газопреносната 
мрежа, минималните разстояния от бутилко-
вата група, компресорния модул за природен 
газ, колонките за зареждане на МПС, площад-
ките за стациониране на мобилна платформа 
с газобутилкова инсталация за природен газ 
и изпускателните тръби от предпазната и 
защитната арматура до съседни строежи се 
определят, както следва:
1. до строежи извън територията на ме-
танстанцията – по табл. 68;