Държавен вестник, бр. 23, 2009 г., стр. 56

С Т Р .  56
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  23
1
2
3
4
5
6
12.
Филтри ФП, РП,
Почистване
Намазване на гумените
Проверка съглас- Проверка на състоя-
ФМШ, ФМА,
от прах.
съединения с тебеши-
но действащите
нието и наличието на
ФМТ
рена каша. Оглед за
инструкции и ме- гумените уплътнители
наличие на корозия,
тодики в устано-
и съединения. Боя-
олющена боя и отстра-
вените от тях сро- дисване при нужда,
няване на дефектите.
кове за различ-
като се запазват оз-
ните скривалища. наченията по филтрите.
13.
Електрооборуд-
Проверява се:
Проверява се:
Проверява се:
Извършват се
ване на ел. табла,
—изправността на
—механическата и
—равномерност-
мероприятията от
ел. машини, апа-
апаратите в таблата,
електрическата
та на хлабината
месечното
рати и инсталации. наличието на нагар
защита (блокировки);
между статора
обслужване.
по контактите, ста-
—състоянието на над-
и ротора;
билното свързване на
писите и маркировките; —затоплянето на
шините, кабелите и
—закрепването и със-
контактните
проводниците;
тоянието на четкодър-
връзки и токо-
—състоянието на за-
жателите, четките, кон-
водещите части;
щитното заземяване
тактните повърхности
—наличието на
на ел. таблото и ел.
на пусковия колектор
смазка в лагерите
консуматорите;
на генератора и пуско-
и при необходи-
—почистване от прах,
вия електродвигател
мост—замяна
влага и замърсяване
на дизела.
или допълване;
на ел. таблото, апара-
Повредените или изно-
—състоянието на
тури и консуматори;
сени четки се подменят, лаковите и анти-
—уплътнението на
а неприлягащите в чет-
корозионните по-
вратите на ел. таблото,
кодържателите четки
крития (възстано-
щуцерите и предпазни-
се шлайфат. Преко-
вяване при нужда);
те капачки на клем-
мерно разхлабените
—термичните и
ните кутии;
четки се заменят.
другите блокира-
—състоянието на ка-
При нужда се почистват щи устройства
белите и проводници-
с четка или дървена
(при нужда се
те, наличие на видими клечка каналите меж-
настройват);
нарушения по изола-
ду колекторните
—изправността
цията (пукнатини, раз- пластини;
на изолацията и
слоявания, изменение
—изправността на
тоководещите
на цвета на изолира-
контролно-измервател-
части (измерване
щите материали);
ни прибори и автома-
и отстраняване
—изправността на ко-
тика, предпазители,
на недостатъците);
мутационната апара-
клещи за подмяна на
—състоянието на
тура (прекъсвачи, пус-
предпазители и други
съпротивленията,
катели, умшалтери
елементи на ел.
апаратурите, при-
и др.);
таблата;
борите и монтажа
—наличието на ди-
—автоматичната рабо-
към ел. таблата;
електрически килим-
та на ел. двигателите;
—отделните схеми
чета пред таблата;
—подсушават се на-
и изправността
—изправността на
мотките на ел. двига-
на елементите;
предпазителите (да се
телите, като се включ-
—почистват се
използват само стан-
ват към ел. мрежата
работните кон-
дартни патрони);
на празен ход.
такти или се
—работата на ел.
подменят;
двигателите.
—измерва се го-
лемината на на-
лягането на пру-
жините и четко-
държателите и
ако е извън пред-
писаните граници
за дадения тип чет-
ки, се регулират
или подменят;
—измерва се изо-
лацията между
намотки и корпус
и при понижаване
на съпротивлени-
ето се вземат мер-
ки за възстановя-
ването му;
—измерва се съ-
противлението
на заземителната
уредба.