Държавен вестник, бр. 66, 2004 г., стр. 22

С Т Р .  22
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  66
(5) Командите за управление на технологич-
ните системи и компоненти, важни за безопас-
ността, формирани от системата за автоматич-
но управление или от ключовете за дистанци-
онно управление от БПУ, трябва да се регист-
рират автоматично.
(6) Измененията на условията на нормална-
та експлоатация, които могат да въздействат
на безопасността, трябва да се съпровождат със
звукова и светлинна сигнализация.
Чл. 64. (1) От резервния пулт за управление
трябва да се осъществяват следните функции:
1. управление на системите за безопасност;
2. привеждане и поддържане на реактора в
подкритично състояние;
3. отвеждане на топлината от контура на
топлоносителя на реактора;
4. контрол на състоянието на реакторната
инсталация.
(2) С технически средства трябва да бъде
изключена възможността за едновременно за-
действане от БПУ и РПУ по всеки управляващ
компонент, както и мерки за изключване на
възможността за отказ на веригите за управле-
ние и контрол на БПУ и РПУ по обща причина
при постулираните изходни събития.
(3) Резервният пулт за управление трябва да
се проектира така, че персоналът да бъде защи-
тен при условията, предизвикани от вътрешни
и външни събития и проектни аварии.
Чл. 65. (1) Управляващите системи за нор-
мална експлоатация трябва да контролират и
да регулират технологичните процеси във всич-
ки експлоатационни състояния в съответствие
с определените в проекта показатели за качес-
тво, надеждност и метрологични характерис-
тики и трябва да обхващат:
1. средства, осигуряващи събиране, обработ-
ване, документиране и съхраняване на инфор-
мацията, достатъчна за своевременно и едно-
значно определяне на изходните събития за въз-
никване на очаквани експлоатационни събития
и аварии, тяхното развитие, фактическите ал-
горитми на работа на системите за безопасност
и компонентите, чиито откази са изходни съби-
тия за проектни и надпроектни аварии, откло-
ненията от проектните алгоритми и действия-
та на персонала;
2. средства за автоматизиран контрол на ра-
диоактивността на топлоносителя на реактора,
на течните и газообразните изхвърляния в окол-
ната среда и за контрол на радиационната обста-
новка в помещенията на ЯЦ, радиационнозащит-
ната и наблюдаваната зона при всички експло-
атационни състояния и проектни аварии;
3. средства за автоматизиран контрол на
условията за безопасно съхранение на ядрено-
то гориво и на радиоактивните отпадъци и за
сигнализация при нарушаване на тези условия;
4. средства и методи за откриване на място-
то и размера на изтичане на топлоносителя на
реактора;
5. средства за надеждна групова и индивиду-
ална връзка между БПУ, РПУ и персонала,
изпълняващ работа на място.
(2) Управляващите системи за нормална
експлоатация трябва да осигуряват най-благо-
приятните условия за вземане на правилни ре-
шения за управление на ЯЦ от оперативния
персонал.
(3) При проектиране на компютризирани
управляващи системи за нормална експло-
атация:
1. трябва да бъдат използвани специални
стандарти и доказана практика при разработ-
ване и верифициране на хардуера и особено на
софтуера;
2. процесът на разработване и верифицира-
не трябва да се извършва съгласно програма за
осигуряване на качеството;
3. нивото на надеждност, отчитано в оцен-
ките на безопасността, трябва да съдържа оп-
ределен консерватизъм за компенсиране на
присъщата на технологията вътрешна сложност.
Чл. 66. (1) Управляващите системи за безо-
пасност трябва да бъдат проектирани така, че:
1. автоматично да задействат необходимите
системи, включително системите за спиране на
реактора, за осигуряване спазването на опреде-
лените проектни предели за очакваните екс-
плоатационни събития;
2. да откриват признаците за проектни ава-
рии и автоматично да задействат останалите
системи за безопасност за ограничаване пос-
ледствията от тези аварии в рамките на проек-
тните основи;
3. при автоматично задействане да се блоки-
ра възможността за тяхното изключване от опе-
ративния персонал за не по-малко от 30 минути;
4. да бъдат в състояние да преодолеят въз-
можните опасни въздействия на управляващи-
те системи за нормална експлоатация.
(2) В проекта трябва да бъде предвидена
възможност за дистанционно задействане на
системите за безопасност и ръчно—за изолира-
щите органи на мястото на тяхното разполага-
не. Отказ във веригите за автоматично задей-
стване не трябва да препятства дистанционното
задействане и изпълнението на функциите на
безопасност. За дистанционно и ръчно задейст-
ване трябва да бъде достатъчно действието на
минимален брой управляващи компоненти.
(3) Възможностите за погрешни действия
на управляващите системи за безопасност тряб-
ва да бъдат сведени до минимум. Схемите за
дистанционно управление на системите за бе-
зопасност трябва да осигуряват задействането
им посредством не по-малко от две логически
свързани действия (два ключа, ключ и избор-
но поле и др.).
Чл. 67. В проекта на управляващите систе-
ми за безопасност трябва да се използват прин-
ципите на резервиране, независимост и разно-
образие. Прилагането на тези принципи трябва