Държавен вестник, бр. 76, 2003 г., стр. 48

С Т Р .  48
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  76
МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
МИНИСТЕРСТВО
НА ЕНЕРГЕТИКАТА
И ЕНЕРГИЙНИТЕ РЕСУРСИ
НАРЕДБА № 4
от 14 август 2003 г.
за проектиране, изграждане и експлоатация
на електрически уредби в сгради
Г л а в а  п ъ р в а
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С наредбата се определят изисква-
нията при проектиране, изграждане и експлоа-
тация на електрически уредби, захранвани с
променливо напрежение до 1000 V или с посто-
янно напрежение до 1500 V, в сгради на основ-
ното застрояване с жилищно, обществено-обс-
лужващо, производствено, смесено и друго пред-
назначение, във второстепенни, стопански и
други постройки на допълващото застрояване,
във временни строежи и преместваеми обекти,
както и на електрически уредби, които са свър-
зани с предназначението на сградите, но са раз-
положени извън тях, наричани за краткост
“електрически уредби в сгради”.
(2) Наредбата се прилага при изграждането
на нови и при реконструкцията на електрически
уредби в сгради с нормална пожарна опасност.
За електрически уредби в сгради с пожароопас-
ни и/или взривоопасни зони се спазват и изиск-
ванията на Наредба № 2 от 1987 г. за противопо-
жарните строително-технически норми (обн., ДВ,
бр. 58 от 1987 г.; изм. и доп., бр. 33 от 1994 г.).
(3) При проектирането и изграждането на
електрически уредби в сгради се прилагат изис-
кванията на хармонизираните документи на
CENELEC за електрически уредби в сгради,
въведени в Република България чрез система-
та от стандарти БДС HD 384. Структурата на
системата от стандарти БДС HD 384 е дадена в
приложението.
(4) Продуктите, предвидени с одобрения
проект и влагани при изграждането на елект-
рически уредби в сгради, трябва да са с оценено
съответствие със съществените изисквания към
тях при условията, по реда и процедурите, опре-
делени с наредбите по чл. 7 от Закона за техни-
ческите изисквания към продуктите.
Чл. 2. Наредбата не се прилага при проекти-
ране, изграждане и експлоатация на:
1. сгради с електрически уредби, мрежи и
системи за производство, пренос и разпределе-
ние на електрическа енергия;
2. електрически уредби за улично освет-
ление;
3. електрически уредби за въглищни, рудни
и нерудни находища;
4. електрически огради;
5. електрически уредби на подвижния със-
тав на електрифицирания транспорт, на авто-
мобили, на бордовете на водоплавателни и въз-
духоплавателни средства;
6. електрически уредби на машини и съо-
ръжения;
7. мълниезащитни уредби на сгради.
Чл. 3. При проектирането на електрически
уредби в сгради трябва да се осигуряват:
1. безопасност при изграждането, нормал-
ната експлоатация и аварийните режими, кои-
то е било възможно да бъдат предвидени;
2. надеждност при експлоатацията;
3. ремонтопригодност;
4. енергийна ефективност.
Чл. 4. При изграждането на електрически
уредби в сгради се осигурява защита срещу по-
ражения от електрически ток на работещите и
на лицата, които имат регламентиран достъп
до строителната площадка.
Чл. 5. (1) При състояние на нормална експ-
лоатация и при аварийни режими, които е било
възможно да бъдат предвидени, електрически-
те уредби в сгради трябва да осигуряват защита
на живота и здравето на хората и опазване на
тяхното имущество основно чрез:
1. защита срещу поражения от електричес-
ки ток;
2. защита срещу топлинни въздействия;
3. защита срещу свръхтокове;
4. защита срещу пренапрежения.
(2) За специални електрически уредби или
условия могат да се прилагат и допълнителни
защити.
Г л а в а  в т о р а
ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА
ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ УРЕДБИ В СГРАДИ
Раздел I
Електрическо захранване и структура
Чл. 6. (1) Основните характеристики на елек-
трическото захранване са:
1. номинално напрежение;
2. вид на тока;
3. проспектен ток на късо съединение на
входа на електрическата уредба на сградата;
4. възможност за съответствие с потребнос-
тите на електрическата уредба, включително
необходимата мощност за захранване.
(2) Основните характеристики по ал. 1 се
оценяват, когато се използва външен захран-
ващ източник, и се определят, когато се изпол-
зва автономен (собствен) източник. Те се при-
лагат както за главното електрозахранване на
сградата, така и за захранванията за безопас-
ност и за резервните захранвания, когато таки-
ва захранвания са необходими.
Чл. 7. (1) Захранване за безопасност и резерв-
но захранване се проектират, когато необходи-
мостта от тях е наложена от:
1. органите за пожарна и аварийна безо-
пасност;