Държавен вестник, бр. 97, 2002 г., стр. 58

С Т Р .  58
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  97
Таблица 4
Условен диаметър на
Минимално разстояние между осите на проектиращ се и
проектиращия се газопровод, mm
действащ подземен газопровод, m, на земя със:
неселскостопанско предназначение
селскостопанско предназначение
и негодни за селскостопанско
(при отнемане и възстановяване
производство земи от
на плодородния почвен слой)
държавния горски фонд
до 400 вкл.
11
20
над 400 до 700 вкл.
14
23
над 700 до 1000 вкл.
15
28
над 1000 до 1200 вкл.
16
30
над 1200 до 1400 вкл.
18
32
Забележка. Допуска се в планинска местност, а също и при преходи през естествени и изкуствени препятствия
намаляване на тези разстояния.
3. За осигуряване на нормални условия за експлоатация и сигурност на изградените до влизането в сила на
наредбата преносни газопроводи се установяват охранителни зони:
а) по трасето на газопровода през необработваеми земи—участък земя, ограничен от условни линии, преминава-
щи на 50 m от оста на газопровода от всяка страна; при обработваеми земи охранителната зона се ограничава от
условни линии, преминаващи на 25 m от оста на газопровода от всяка страна;
б) при успоредно строящи се и действащи газопроводи през необработваеми земи—участък земя, ограничен от
условни линии, преминаващи на 50 m от оста на крайните газопроводи от всяка страна; при обработваеми земи
охранителната зона се ограничава от условни линии, преминаващи на 25 m от оста на крайните газопроводи от всяка
страна;
в) при подводно преминаване на газопроводите—участък от водното пространство, заключен между водната
повърхност и дъното, и успоредни плоскости, отстоящи от оста на газопровода на 100 m от всяка страна;
г) около резервоари за съхраняване и дегазиране на кондензат, подземни резервоари за аварийно изпускане на
кондензат—участък земя, ограничен от условна линия, преминаваща на 50 m от оградата на тези обекти;
д) около компресорни и газорегулаторни станции, станции за подземно съхраняване на газ, газоснабдителни
станции—участък земя, ограничен от условна затворена линия, преминаваща на 100 m от границата на тези обекти.
Изисквания за изпитване на съществуващите преносни газопроводи
1. Изискванията относно извършване на заварени съединения и изпитванията на изградени до влизането в сила
на наредбата преносни газопроводи с налягане над 1,2 МРа във връзка с извършване на ремонтни работи, рекон-
струкция и рехабилитация се определят по таблица 5.
Таблица 5
Категория на участъка от
Количество на монтажните
Стойност на налягането за
магистралния газопровод
заваръчни съединения,
предварителното изпитване
подлежащи на контрол без
на газопровода
разрушаване в процент
от общото количество
B
100
Ризп.=1,25 Рраб.
I
100
Ризп.=1,25 Рраб.
II
100
не се изисква предварително изпитване
III
100
на участъка на газопровода
IV
не по-малко от 20
Рраб.—работно налягане на газопровода;
Ризп.—изпитвателно налягане.
2. Изградени до влизането в сила на наредбата преносни газопроводи B и I категория се подлагат на изпитване на
два етапа:
а) първи с налягане Pизп.=1,25 Pраб. в продължение на 2 h—след заваряване на участъка или на неговите части на
борда (бермата) на траншеята, на опорите или на площадката;
б) втори— при изпитване на газопровода като цяло (едновременно със съседните участъци от II, III и IV категория).
2.1. Изградени до влизането в сила на наредбата преносни газопроводи II, III и IV категория се изпитват на якост
при налягане Ризп.=1,1 Рраб. в продължение на 12 h при пневматично изпитване или 24 h при хидравлично изпитване.
Изпитвателното налягане трябва да превишава работното налягане най-малко с 0,5 МРа.
2.2. Участъците от преносните газопроводи от II категория на преходи през водни прегради, преходи през жп линии
и автомобилни пътища и пресичане на въздушни електропроводи с напрежение над 220 kV се изпитват като участъци
от I категория.
2.3. Проверката на плътността на участъците от всички категории се извършва след изпитването на якост и след
намаляване на налягането до работното налягане.
2.4. Продължителността на проверката за плътност се определя от времето, необходимо за внимателно оглеждане
на цялото трасе за наличието на изтичане на флуида, с който се изпитва участъкът, но не по-малко от 12 h.