Държавен вестник, бр. 62, 2022 г., стр. 165

БРОЙ  62	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  165  
Таблица 2
Симетрични повреди
Паркови модули
Линейно напрежение
Време – преди, по време 
и след повредата
U ≥ 0 о.е.
t ≤ 0.15 s
U ≥ 0.25 о.е.
t ≤ 0.7 s
U ≥ 0.5 о.е.
t ≤ 1 s
U ≥ 0.85 о.е.
t ≤ 1.5 s
Таблица 3
Несиметрични 
пов­реди
Синхронни модули и 
паркови модули
Линейно напрежение
Време – преди, по време 
и след повредата
U ≥ 0 о.е.
t ≤ 0.15 s
U ≥ 0.5 о.е.
t ≤ 0.7 s
U ≥ 0.5 о.е.
t ≤ 1 s
U ≥ 0.7 о.е.
t ≤ 1.5 s
(12) Генериращият модул трябва да има 
възможност за автоматично изключване, 
когато напрежението в точката на присъе­
диняване достигне стойностите, съгласувани 
от оператора на електропреносната мрежа.
(13) При необходимост операторът на елек­
тропреносната мрежа може да специфицира 
способността за отдаване/консумиране на 
реактивна мощност от генериращия модул в 
следните диапазони:
Диапазон по реактивна 
мощност
Вид на генериращия 
модул
-0.1 о.е. ≤ Q ≤ +0.43 о.е. Синхронни модули
-0.28 о.е. ≤ Q ≤ +0.34 о.е. Паркови модули
(14) Генериращият модул трябва да остава 
свързан към електропреносната мрежа и да 
бъде експлоатиран при отклонение на линей­
ното напрежение в точката на присъединяване, 
както следва:
Обхват на напрежението
Период на 
експлоатация
Към мрежа 110 и 220 kV
0.85≤U≤0.90 о.е.
t ≥ 60 min
0.9≤U≤1.118 о.е.
неограничен
1.118≤U≤1.15 о.е.
t ≥ 20 min
Към мрежа 400 kV
0.85≤U≤0.90 о.е.
t ≥ 60 min
0.9≤U≤1.05 о.е.
неограничен
1.05≤U≤1.1 о.е.
t ≥ 20 min
(15) При необходимост операторът на 
електропреносната мрежа може да специфи­
цира отдаване на допълнителна реактивна 
мощност от генериращия модул за компен­
сиране потребността на линията до точката 
на присъединяване.
(16) При необходимост операторът на 
електропреносната мрежа има право да изис­
ка участие на даден парков модул в бързия 
(свръхпреходен) ток на к.с. в точката на при­
съединяване при симетрични и несиметрични 
повреди в електропреносната мрежа. В тези 
случаи операторът на електропреносната 
мрежа специфицира техническите изисквания 
за отклонението на напрежението и характе­
ристиките на бързия ток.
(17) Операторът на електропреносната мре­
жа може да специфицира характеристиката 
U-Q/Pmax, в границите на която генериращият 
модул трябва да осигурява реактивна мощност 
при максималната активна мощност. Харак­
теристиката U-Q/Pmax трябва да е в рамките 
на обхватите, както следва:
Диапазон по реактивна 
мощност
Вид на генериращия 
модул
∆Q/Pmax=0,53 о.е.; 
∆U=0,15 о.е.
Синхронни модули
∆Q/Pmax=0,62 о.е.; 
∆U=0,22 о.е.
Паркови модули
(18) Синхронният модул за производство 
на електрическа енергия трябва да бъде обо­
рудван със система за постоянно автоматично 
регулиране на възбуждането, като приори­
тетният режим е „регулатор по напрежение“. 
Възбудителната система на синхронния модул 
трябва да е оборудвана със системен стабили­
затор PSS. Типът, степента на резервираност, 
параметрите и настройките на възбудителната 
система трябва да се съгласуват с оператора 
на електропреносната мрежа.
(19) Парковият модул за производство на 
електрическа енергия трябва да може да регу­
лира автоматично реактивната мощност или 
да участва в регулирането на напрежението 
в мястото на присъединяване, като режимът 
на регулиране се съгласува с оператора на 
електропреносната мрежа.
(20) Операторът на електропреносната 
мрежа може да специфицира характеристика 
∆Q/Pmax, в границите на която парковият 
модул трябва да осигурява реактивна мощност 
при активна мощност под максималната. Ха­
рактеристиката ∆Q/Pmax трябва да е в рамките 
на обхватите: ∆Q/Pmax=0,62 о.е.; ∆P=1 о.е.
(21) Генериращият модул трябва да бъде 
оборудван с необходимото устройство за 
проверка на синхронизма. Операторът на 
електропреносната мрежа и собственикът на 
генериращия модул се договарят относно на­
стройките на устройствата за синхронизиране, 
които трябва да бъдат в следните обхвати: 
напрежение ∆U ≤ 10 %; честота ∆f ≤ 0.05 Hz; 
фазов ъгъл ∆φ ≤ 20 градуса.
(22) Синхронизация на генериращия модул 
към електропреносната мрежа се извършва 
от собственика на модула след разрешение 
от оператора на електропреносната мрежа.