Държавен вестник, бр. 50, 2000 г., стр. 57

Б Р О Й  50
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  57
други сигнализиращи устройства, посочващи
причината за възникване на авариен режим на
работа на съоръженията.
(2) Всички случаи на задействане или извеж-
дане от действие на защитите се записват в опе-
ративния дневник и впоследствие се анализират.
Чл. 822. Технологичните защити се прове-
ряват с периодичност, определена в местни ек-
сплоатационни инструкции.
Чл. 823. Преди всяко пускане на агрегатите
технологичните защити и устройствата за авто-
матично включване на резерва (АВР) трябва да
се изпробват от дежурния персонал на цеха, в
който са монтирани, и от дежурните в цеха за
топлинна автоматика и измервания.
Чл. 824. Изключването на защитите за про-
верка трябва да се извършва по предварително
подготвен наряд. Забранява се извършването
на ремонти и настройки по намиращите се в
действие защити и по техните вериги.
Чл. 825. След основен ремонт на котлоагре-
гата задължително се изпитват регулаторите
на захранването на котела чрез изменяне на
парния товар.
Чл. 826. Устройствата за топлинна автома-
тика и топлотехнически контрол не трябва да
бъдат подлагани на недопустими (спрямо тех-
ническите условия) вибрации.
Чл. 827. Температурата на въздуха в местата,
където се монтират шкафовете на таблата с уст-
ройствата за топлинна автоматика и контрол, не
трябва да превишава 45°С. Таблата трябва да бъдат
добре уплътнени, да имат постоянно осветление,
щепселни контакти за 12 V и 220 V и осигурена
възможност за подаване на сгъстен въздух. Вра-
тите на таблата трябва да се заключват.
Чл. 828. Уредите за контрол, защита, сигна-
лизация и автоматично управление трябва да имат
резервно електрическо захранване с ръчно и ав-
томатично превключване. За контрол на напре-
жението трябва да е осигурена светлинна и звуко-
ва сигнализация. Изправността на устройството
за автоматично включване на резервното захран-
ване трябва периодично да се проверява.
Чл. 829. Регулиращите и спиращите органи
на съоръженията трябва да се поддържат в та-
кова състояние, че задвижването им да става
без претоварване на електродвигателя.
Чл. 830. Тежестите на клапанните лостове на
регулаторите с пряко действие трябва да осигу-
ряват свободно преместване на лостовете.
Чл. 831. Настройките на регулаторите за
динамично регулиране трябва да осигуряват
условия за регулиране, близки до оптималните.
Регулиращите устройства на сложните обекти
(захранване на котлите, поддържане на горив-
ния процес и др.) трябва да бъдат настроени по
динамичните характеристики на агрегатите,
които се снемат по опитен път.
Чл. 832. Настройките на регулиращите уст-
ройства трябва да бъдат вписани в картите за
настройка на регулаторите.
Чл. 833. Клапаните за регулиране на разхо-
да на вода и пара, шибрите, направляващите
апарати и другите органи за регулиране на раз-
ходите на газ и въздух трябва да се поддържат
постоянно плътни.
Чл. 834. Регулиращите клапани трябва да съ-
ответстват по сечение на разходните характерис-
тики на агрегата. Дебитът на вода или пара при
напълно отворен клапан независимо от наляга-
нето в клапана трябва да бъде не по-малък от
дебита при максимално натоварване на агрегата.
Чл. 835. Импулсните линии на уредите за
топлотехнически измервания и на устройства-
та за автоматично управление, защита и сигна-
лизация трябва да са монтирани с необходимия
наклон и да се продухват периодично по време
на експлоатация.
Чл. 836. Полагането на силовите и контрол-
ните кабели, както и нормите и периодичност-
та за проверките на изолационните им съпро-
тивления трябва да съответстват на изисквани-
ята на наредбата.
Чл. 837. Периодичните държавни проверки
на средства за измерване за топлотехнически
контрол се извършват и отчитат по ред, регла-
ментиран от органите на Държавната агенция
по стандартизация и метрология.
Чл. 838. Извънредните проверки на уредите и
профилактиката на всички останали се извърш-
ват, като се изхожда от състоянието им. Провер-
ките като правило трябва да се извършват едно-
временно с основния ремонт на съоръженията.
Чл. 839. При въвеждане в експлоатация на
устройства за автоматично управление, защита
и топлотехнически измервания освен другите
необходими документи на потребителя трябва
да бъдат предадени:
1. принципни и монтажни схеми на техноло-
гичните защити и автоматичното регулиране;
2. протоколи за измерванията на блендите
на разходомерите;
3. протокол за измерване на съпротивлени-
ето на изолацията на проводниците и кабелите
на електрическата инсталация;
4. структурни схеми на защитата;
5. протоколи за лабораторна проверка на
устройствата за автоматично управление, за-
щита и топлотехнически измервания;
6. схеми на защитите, автоматичните регу-
латори, средствата за измерване, сигнализаци-
ята и дистанционното управление с внесените
изменения при настройката;
7. инструкции за експлоатация на средства-
та за контрол и управление.
Чл. 840. На всички от стационарните средства
за измерване трябва да се състави паспорт, в кой-
то се отбелязват извършените проверки и ремон-
ти. Към паспорта се прилагат изчисления и схе-
ми на дроселните измервателни устройства.
Чл. 841. Сведенията за ремонтите на регула-
торите се записват в дневника за ремонтите.
Чл. 842. За опазването и чистотата на вън-
шните части на устройствата за автоматика,
защита и топлотехнически измервания отго-
варя оперативният персонал от съответните
цехове на потребителя, в които са разположе-
ни тези устройства.
Чл. 843. Устройствата, уредите и апаратури-
те трябва като правило да се ремонтират в цеха
за автоматика и измервания едновременно с
ремонта на основните съоръжения.