Държавен вестник, бр. 76, 2013 г., стр. 5

БРОЙ  76	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  5  
чрез система за маркиране на касетата, на 
топлоотделящия елемент или на съдържащата 
ги опаковка в продължение на целия период 
на експлоатация на съоръжението.“
17. В чл. 81 думите „експлоатиращата 
организация“ се заменят с „лицензиантът“.
18. Член 82 се изменя така: 
„Чл. 82. Лицензиантът организира дейнос­
ти­те и контрола върху тяхното изпълнение 
така, че:
1. съхраняването и временното разполагане 
на ОЯГ да става само в специално предназна­
чени за тази цел места, определени в проекта;
2. маршрутите за превозване на ОЯГ да се 
подбират по такъв начин, че да бъдат кратки 
и да изключват възможността за възникване 
на аварии при падане на опаковка с ОЯГ;
3. да се изключи възможността за из­
ползване на маршрути за вътрешен превоз, 
несвързан с превоза на ОЯГ, през местата на 
съхраняване и временно разполагане на ОЯГ;
4. да не се допуска преместване на товари 
над съхраняваното ОЯГ, освен ако не са част 
от подемни устройства или УМК;
5. да се осигурява възможност за своевре­
менна евакуация на персонала от помещенията 
в случай на авария;
6. да се осигуряват технически средства, 
които изключват неконтролируемото, произ­
волно преместване на оборудването за съхра­
няване, превозване и манипулиране на ОЯГ;
7. да се осигуряват технически средства за 
съхраняване, превозване и манипулиране с 
нехерметични касети;
8. да се изключи възможността за използ­
ване на средства за гасене на пожар, които 
могат да повишат ефективния коефициент на 
размножаване на неутрони, и складирането 
на горими и взривоопасни материали в съ­
оръженията;
9. да се осигури възможност за изважда­
не на касетите за превозване, преработване 
или погребване през всеки един момент от 
експлоатацията на съоръженията;
10. да разполага с резервен капацитет за 
съхранение на ОЯГ, позволяващ изваждане 
и пренареждане на горивото от поне един 
контейнер, или в случаите на модулно съх­
ранение – от поне един модул;
11. отработеното ядрено гориво отговаря 
на изискванията за неговото бъдещо управле­
ние извън съоръжението, включително съв­
местимост с изискванията за манипулиране, 
транспорт и преработка, както и с известните 
или предполагаеми изисквания за бъдещо 
погребване.“
19. В чл. 89 думата „може“ се заменя с 
„трябва“.
20. Член 90 се изменя така: 
„Чл. 90. (1) Преди извършването на про­
мените персоналът на лицензианта следва да 
премине съответното обучение.
(2) При извършването на промените се 
осигурява изпълнение на основните функции 
на безопасност.“
21. Член 93 се отменя.
22. Член 94 се изменя така:
„Чл. 94. Подготовката за извеждане от 
експлоатация на съоръжение за управление 
на ОЯГ започва след преустановяване на 
приемането на ОЯГ. Съоръжението се счита 
в експлоатация до отстраняването на ОЯГ 
и получаване на лицензия за извеждане от 
експлоатация по чл. 15, ал. 3, т. 8 ЗБИЯЕ. За 
периода на подготовка за извеждане от експло­
атация са приложими всички изисквания за 
безопасност на съоръженията в експлоатация.“
23. В чл. 105 думите „радиационнозащитна­
та зона“ се заменят със „зоната за превантивни 
защитни мерки“.
24. В чл. 110:
а) алинея 3 се изменя така:
„(3) Отчетът за оценка на безопасността 
отразява фактическото състояние на съоръ­
женията през целия им експлоатационен срок 
и в периода на извеждане от експлоатация 
и разглежда аспектите на безопасността, 
свързани със:
1. площадката;
2. проекта;
3. строителството;
4. експлоатацията;
5. извеждането от експлоатация.“;
б) в ал. 4 думите „експлоатиращата орга­
низация“ се заменят с „лицензиантът“;
в) алинея 5 се изменя така:
„(5) Отчетът за оценка на безопасността 
се актуализира в съответствие със:
1. извършените промени в проекта и екс­
плоатационната практика;
2. промените в нормативната база и изис­
кванията за безопасност;
3. резултатите от извършените периодични 
оценки на безопасността;
4. резултатите от извършени анализи на 
събития;
5. придобита нова информация, свързана 
с безопасността.“
25. Глава седма се изменя така:
„ Г л а в а  с е д м а
СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
Чл. 116. (1) Лицензиантът трябва да доку­
ментира и прилага интегрирана система за 
управление, която осигурява безопасността 
при управлението на ОЯГ. 
(2) Системата за управление трябва да опис­
ва и систематизира действията за изпълнение 
на изискванията по безопасност съгласувано 
с всички други приложими изисквания към 
дейността на организацията, така че да бъде 
гарантиран приоритет на безопасността.