Държавен вестник, бр. 97, 2002 г., стр. 38

С Т Р .  38
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  97
(6) Не се допускат външни лица на местата,
където се извършват газоопасни работи. В тези
случаи шахтите и изкопите се заграждат, а раз-
мерите им трябва да позволяват извършването
на монтажните и демонтажните работи. На
обекта и около него се поставят предупреди-
телни надписи и знаци.
(7) Не се допуска извършването на газоопас-
ни работи в изкопи и траншеи с монтирано
покритие върху тях.
Чл. 260. (1) Не се допуска проверка на хер-
метичността на газови съоръжения и инстала-
ции с огън.
(2) Допуска се поставянето на бандажи и
скоби върху повредени газопроводи като вре-
менна мярка. Не се разрешава засипването на
газопроводи с бандажи и скоби.
(3) При затягане на фланци, уплътнители и
резбови съединения на газопроводи за наляга-
не от 0,005 до 1,6 MPa налягането в газопровода
се намалява до временното работно налягане.
Чл. 261. (1) Газово рязане и заваряване на
действащи газопроводи при присъединяване
към тях на нови газопроводи и при ремонтни
работи се извършва при налягане на газа в га-
зопровода от 0,0002 до 0,0005 МРа. Поддържа-
нето на налягането в тези граници се проверява
непрекъснато и при спадане на налягането под
0,0002 МРа и при повишаването му над
0,0005 МРа рязането или заваряването се прек-
ратяват.
(2) За контролиране налягането на работно-
то място се поставя манометър.
(3) При газово рязане или заваряване на
действащ газопровод за недопускане образува-
нето на голям пламък местата, от които излиза
газът, се замазват с глина с  примеси от азбес-
тови влакна.
(4) Врязване в действащ газопровод без на-
маляване на налягането в него се допуска само
когато се употребяват специални приспособле-
ния, които не позволяват изтичането на газа
навън.
Чл. 262. (1) Глухите фланци, които се монти-
рат на газопроводи, трябва да са изчислени за
максималното налягане и да имат дръжки, из-
лизащи извън периферията на фланците, и да
позволяват бърз монтаж и демонтаж.
(2) Глухите фланци, монтирани на отклоне-
ния към потребителите, се свалят само по ука-
зание на лицето, ръководещо работата по пус-
кането на газа, след завършване на прегледа и
установяване налягането на газопроводите.
Чл. 263. (1) Забранява се подаването на газ в
газопроводи, газови съоръжения и инсталации,
преди да е извършена проверка на изправност-
та им.
(2) Когато проверен и подложен на контрол-
но изпитване за плътност газопровод не е бил
запълнен с газ в период 6 месеца, при възобно-
вяване на работите по пускането на газ газо-
проводът повторно се подлага на преглед и из-
питване на плътност.
Чл. 264. (1) Преди заваряване или газово
рязане в помещения, в които са монтирани га-
зопроводи и газови агрегати, и в шахти и колек-
тори се извършва проверка на въздуха за нали-
чието на газ.
(2) Съдържанието на кислород във въздуха
трябва да е най-малко 20,9% (обемни). Проби
от въздуха се вземат от най-слабо проветрява-
ните места и от зони на различни височини в
зависимост от специфичното тегло на газа, както
следва:
1. когато газът е по-лек от въздуха—от гор-
ната зона;
2. когато газът е по-тежък от въздуха, както
и смеси от тях—от долната зона.
(3) През цялото времетраене на огневите
работи надземните помещения се проветряват,
а подземните се вентилират.
Чл. 265. (1) При необходимост от изпускане
на газ за намаляване на налягането в участъка
от действащия газопровод, за врязване към него
на нов газопровод (отклонение) или за ремонт-
ни работи се инсталират свещи със спирателна
арматура. Газът, който се изпуска през свещи-
те, по възможност се запалва.
(2) Преди изрязването с газов резач на отвор
в действащ газопровод за присъединяване към
него на нов газопровод отворът на новия газо-
провод се закрива с глух фланец.
(3) В случай че при рязането пламъкът на
резача угасне, прорязаното място на газопро-
вода се замазва веднага с глина и преди възоб-
новяване на работа изкопът се проветрява.
(4) След завършване изрязването на отвор и
след угасване на резачката глухият фланец от
присъединявания  газопровод се сваля, газо-
проводът се продухва с газ и след това се зава-
рява към действащия газопровод.
(5) След завършване на врязването в дейст-
ващия газопровод завареният шев се проверява
за плътност с пенообразуващо вещество.
Чл. 266. (1) Преди събаряне на газифицира-
ни сгради или демонтаж на газови съоръжения
и инсталации газопроводите, които водят към
тях, се отрязват в местата на отклонение от
разпределителния газопровод и се заваряват на
глухо. Не се допускат запушвания чрез резба (с
тапи, с болтове и други съединения, създаващи
условия за нехерметичност).
(2) Отрязаният участък от газопровода се
продухва с въздух или инертен газ.
Чл. 267. (1) В загазени шахти, колектори и
помещения и в загазена атмосфера на открито
ремонтните работи се извършват без употреба
на огневи средства (заваряване и газово ряза-
не) и работниците трябва да са с противогази.
Работи се с противогази и в случаите, когато е
възможно внезапно изтичане на газ от газопро-
вода или от газовите агрегати в процеса на ра-
бота, въпреки че околната среда не е загазена.
(2) В случаите, непосочени в ал. 1, проти-
вогазите трябва да са готови за незабавно
ползване.