Държавен вестник, бр. 75, 2013 г., стр. 116

СТР.  116	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  75
1. клас С съгласно БДС ЕN 13501-1;
2. клас V-0 съгласно БДС ЕN 60695-11-10.
(2) Допуска се освен от продуктите по 
ал. 1 конструкциите да бъдат изпълнени от 
рендосана строителна дървесина.
(3) Опъващите приспособления на кон-
струкциите се изработват от негорими про-
дукти.
Чл. 99. (1) Преместваемите обекти с гъвкаво 
покритие са с минимална светла височина 
2,30 m. Обектите с трибуни са с минимална 
светла височина 2,30 m над най-горния ред.
(2) Носещата конструкция на трибуни с по-
вече от 10 реда с места за зрители, разликата 
във височината на които е повече от 0,32 m 
за всеки ред, се изгражда от строителни про-
дукти с клас по реакция на огън А1 или А2.
(3) Дървените подиуми в преместваемите 
обекти с гъвкаво покритие за повече от 100 
души трябва да отговарят на изискванията 
за клас по реакция на огън Сfl-s1 съгласно 
БДС EN 13501-1.
Чл. 100. Продуктите, използвани за гъвкави 
покрития и преградни стени на премества-
емите обекти, трябва да отговарят на едно 
от следните изисквания по отношение на 
поведението им при горене:
1. да са с клас не по-нисък от V-0 съгласно 
БДС ЕN 60695-11-10;
2. да са с клас не по-нисък от Т3 съгласно 
БДС EN 15619 „Текстил с покритие от каучук 
или пластмаса. Безопасност на временни 
конструкции (палатки). Изисквания за пла-
тове с покритие, предназначени за палатки 
и подобни конструкции“;
3. да са с клас по реакция на огън не по-
нисък от С съгласно БДС EN 13501-1. 
Раздел ІІ
Евакуация
Чл. 101. За осигуряване на условия за безо-
пасна евакуация от преместваемите обекти с 
гъвкаво покритие се спазват изискванията на 
глава седма от Наредба № Із-1971 от 2009 г. 
за строително-технически правила и норми 
за осигуряване на безопасност при пожар и 
на този раздел.
Чл. 102. Максималният брой на зрителите 
се определя по чл. 36 от Наредба № Із-1971 
от 2009 г. за строително-технически правила 
и норми за осигуряване на безопасност при 
пожар. Когато редовете в преместваемите 
обекти са оформени от пейки, максималният 
брой на зрителите се определя по броя на но-
мерираните места на пейките, а когато няма 
номерирани места на пейките – по 0,7 m на 
един човек.
Чл. 103. Преместваемите обекти с гъв-
каво покритие трябва да имат най-малко 
два разсредоточени евакуационни изхода с 
широчина не по-малка от широчината на 
пътеките (проходите), водещи към тях, но не 
по-малко от 0,9 m.
Чл. 104. Не се разрешава поставянето на 
завеси и драперии по дължината или напречно 
на евакуационните пътища.
Чл. 105. За галериите, балконите и други 
подобни съоръжения за посетители в пре-
местваемите обекти с гъвкаво покритие се 
предвиждат най-малко два независими един 
от друг евакуационни пътища.
Чл. 106. Рампите по пътя за евакуация на 
посетители трябва да са с наклон не по-голям 
от 1:6, а когато от двете им страни са осигу-
рени парапети с ръкохватки – с наклон до 1:4.
Чл. 107. Когато преместваемите обекти с 
гъвкаво покритие са предназначени за повече 
от 100 души, не се допуска наличието на вити 
(спираловидни) или криволинейни евакуаци-
онни стълбища.
Чл. 108. Между евакуационен изход и стъ-
пало се предвижда площадка с широчина не 
по-малка от широчината на крилото на вратата.
Чл. 109. По продължение на пътищата за 
евакуация не се допуска наличието на плъз-
гащи и въртящи се врати. Летящите врати, 
намиращи се по продължение на пътищата 
за евакуация, трябва да имат приспособле-
ния, с които се предотвратява превъртането 
на вратите.
Раздел III
Вътрешно и сценично обзавеждане
Чл. 110. Елементите на вътрешното об-
завеждане се закрепват към основната или 
подовата конструкция, без да се намалява ши-
рочината на евакуационните изходи и пътища.
Чл. 111. Завесите да не достигат до пода и 
да могат да се придвижват лесно.
Чл. 112. Не се разрешава съхраняване на 
горими вещества и материали в простран-
ството, обособено под трибуните.
Чл. 113. Кошчетата за отпадъци трябва да 
са изработени от негорими материали и да 
имат затварящи се капаци.
Чл. 114. Прожекторите в преместваемите 
обекти с гъвкаво покритие се разполагат на 
разстояние най-малко 1,5 m от завеси, дра-
перии, декори и горими материали.
Чл. 115. В надувните обекти с гъвкаво по-
критие не се разрешава употребата на:
1. уреди с открити пламъци, нажежени 
части или които изхвърлят нажежени частици;
2. уреди, захранвани от ЛЗТ, ГТ и ГГ.“
Министър на вътрешните работи:  
Цветлин Йовчев
Министър на инвестиционното  
проектиране:  
Иван Данов
6493