Държавен вестник, бр. 46, 2010 г., стр. 58

СТР.  58	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  46
(2) Изискванията и правилата за прилагане 
на мерките за защита чрез разединяване и из­
ключване са съгласно приложение № 6.
Г л а в а  ч е т в ъ р т а
ПРОЕКТИРАНЕ
Чл. 44. Електрическите уредби се проектират 
при спазване изискванията на тази наредба и 
на Наредба № 3 от 2004 г. за устройството на 
електрическите уредби и електропроводните 
линии (обн., ДВ, бр. 90 и 91 от 2004 г.; изм. и 
доп., бр. 108 от 2007 г.).
Чл. 45. (1) Системата за електрозахранване 
при изграждането на нови и при реконструк­
цията на действащи електрически уредби се 
проектира, като се отчитат:
1. перспективите за развитие на електроза­
хранването, включително съчетаването на ново­
изграждани и действащи електрически уредби;
2. необходимостта от електрозахранване за 
всички потребители в обекта независимо от 
различията във формата на собственост или 
на стопанисването им;
3. възможностите на потребителите да по­
несат временни прекъсвания на електрозахран­
ването и/или необходимостта от непрекъснато 
електрозахранване;
4. необходимостта от ограничаване на то­
ковете на късо съединение до предварително 
определени граници;
5. възможното съответствие с композици­
онната схема на сградата;
6. изискванията за енергийна ефективност.
(2) Електрическите схеми се разработват 
при спазване на следните основни изисквания:
1. разпределителните табла, съдържащи 
средства (уреди) за търговско измерване, да 
се разполагат на границата на собственост на 
електрическите съоръжения съгласно Наредба 
№ 6 от 2004 г. за присъединяване на произво­
дители и потребители на електрическа енергия 
към преносната и разпределителните електри­
чески мрежи (обн., ДВ, бр. 74 от 2004 г.; изм. 
с Решение № 2535 на ВАС от 2005 г. – бр. 27 
от 2005 г.; изм., бр. 25 от 2008 г.);
2. елементите на схемата да са равномерно 
натоварени;
3. да се осигурява разделна работа при на­
личие на паралелни клонове.
(3) Разпределението на електрическа енергия 
в обществени и жилищни сгради се препоръчва 
да се извършва по радиална схема.
Чл. 46. Номиналните мощности и показате­
лите (коефициентите) за товаровите графици, 
които характеризират режима на работа на 
потребителите, се определят със заданието за 
проектиране.
Чл. 47. (1) При проектирането на електри­
чески уредби определящи са характеристиките 
на електрическото захранване, които се поддър­
жат от оператора на мрежата, като се отчита 
възможността промяната на характеристиките 
на захранването да се отрази на безопасността 
на уредбата.
(2) Основните характеристики на електри­
ческото захранване са:
1. вид на напрежението – променливо и/
или постоянно;
2. функция на проводниците:
а) за променлив ток:
 – тоководещи проводници;
 – неутрални проводници;
 – защитни проводници;
б) за постоянен ток:
 – тоководещи проводници;
 – неутрални проводници;
 – защитни проводници;
3. номинални стойности и допустими от­
клонения:
а) напрежение;
б) прекъсвания, колебания и спадове на 
напрежението;
в) честота;
г) максимален допустим ток;
д) съпротивление на заземяването на уред­
бата;
е) вероятни токове на късо съединение;
4. защитни мерки, като заземяване на не­
утралата или заземяване на средната точка;
5. специфични изисквания за избраното 
захранване.
Чл. 48. Броят и типът на токовите кръгове, 
необходими за силово захранване, осветление, 
отопление, управление, сигнализация, инфор­
мационни и комуникационни технологии и др., 
се определят в зависимост от:
1. разположението на точките, където е 
необходимо захранване;
2. очакваните товари от различните кръгове;
3. дневните и годишните промени на нуж­
дите от захранване;
4. наличието на специални условия (напри­
мер наличие на хармоници);
5. изискванията за управление, сигнализация, 
информационни и комуникационни технологии 
и др.;
6. очакваните бъдещи нужди от захранване 
(ако са известни).
Чл. 49. Необходимостта от електрическо 
захранване на системи за безопасност или 
резервни захранващи системи се определя 
съобразно:
1. характеристиките на източника на за­
хранване;
2. токовите кръгове, които ще се захран­
ват от източник, предназначен за системите 
за безопасност, или от системите за резервно 
електрическо захранване.
Чл. 50. При проектирането на електрически 
уредби се отчитат и условията на околната среда.