Държавен вестник, бр. 76, 2016 г., стр. 58

СТР.  58	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  76
експлоатация на енергийния блок през пери­
ода до следващия ППБ, да сигнализират за 
евентуални проблеми, които биха могли да 
ограничат бъдещата безопасна експлоатация на 
блока, и да обяснят как те ще се управляват.
(5) Отчетът от проведения ППБ и проектът 
на интегрирана програма за изпълнение на 
мерки за подобряване на безопасността се 
представят в Агенцията за ядрено регулиране 
като част от документите за подновяване на 
лицензията за експлоатация.
Г л а в а  ш е с т а
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЯЦ И НЕЙНИТЕ 
СИСТЕМИ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕ
Раздел I
Общи изисквания към ЯЦ
Чл. 91. (1) Конструкциите, системите и 
компонентите, важни за безопасността, трябва 
да осигуряват безопасно спиране на реактора 
и поддържането му в подкритично състояние, 
разхлаждане на контура на топлоносителя 
на реактора, отвеждане на остатъчното топ­
лоотделяне и задържане на радиоактивните 
вещества в установените граници при експло­
атационните състояния, за които е приложимо, 
при аварии без стопяване на ядрено гориво 
и при въздействията от вътрешни и външни 
събития, отчетени в проекта.
(2) При авария със стопяване на ядрено 
гориво КСК, важни за безопасността, трябва 
да са способни да осигурят изпълнението на 
функцията „задържане на радиоактивните 
вещества“, като за целта се осигурява и под­
държа функцията „отвеждане на остатъчното 
топлоотделяне“ от повреденото ядрено гориво 
и охлаждане на херметичната конструкция. 
Басейните за съхранение на отработено гориво 
се поддържат в подкритично състояние по 
всяко време, а активната зона на реактора – в 
дългосрочен аспект.
(3) За изпълнение (или възстановяване) на 
необходимите функции на безопасност при 
авария със стопяване на ядрено гориво могат 
да се предвидят както стационарни системи, 
така и мобилно оборудване, разположено на 
площадката на ЯЦ.
Чл. 92. (1) Конструкциите, системите и ком­
понентите, важни за безопасността, тяхното 
устройство, разположение и експлоатационно 
състояние трябва да осигуряват възможност за 
изпитвания, техническо поддържане, ремонт, 
инспектиране и контрол през целия срок на 
експлоатация на ЯЦ без значително намалява­
не на тяхната функционална готовност. Когато 
КСК, важни за безопасността, не могат да 
бъдат изпитани и инспектирани при тяхната 
експлоатация в достатъчна степен за открива­
не на възможни откази, тяхната надеждност 
се осигурява по друг доказан алтернативен 
метод или в проекта консервативно се отчита 
по-висока честота на техния отказ. 
(2) Конструкциите, системите и компонен­
тите, важни за безопасността, се проектират, 
разполагат и защитават по начин, който води 
до намаляване на честотата и последствията 
от пожари. Проектните решения трябва да 
осигуряват изпълнението и поддържането на 
основните функции на безопасност и контрол 
на състоянието на енергийния блок.
Чл. 93. Системите за безопасност трябва 
да функционират по такъв начин, че започна­
лото действие да води до пълно изпълнение 
на функциите на безопасност. Възстановява­
нето на системите за безопасност в изходно 
състояние трябва да изисква последователни 
действия на оперативния персонал.
Чл. 94. (1) На площадката на ЯЦ се пред­
виждат съоръжения за защита на персонала 
при аварии, които се разполагат, защитават и 
оборудват по начин, който осигурява условия 
за живот и защита на персонала за определен 
период.
(2) Проектът предвижда поне един център 
за управление на аварии, в който да рабо­
тят екипите за техническа поддръжка на 
оперативния персонал по време на авария 
и от който да се извършва координацията 
на аварийно-възстановителните дейности на 
площадката на ЯЦ. 
(3) Центърът за управление на аварии 
трябва да е физически разделен от блочния 
пулт за управление (БПУ) и да е подходящо 
разположен, проектиран и защитен, така че 
да запазва функционалността, обитаемостта 
и ефективността си в условията на авариите, 
които ще се управляват (включително тежка 
авария и екстремни външни събития от при­
роден произход). 
(4) В центъра трябва да се предава инфор­
мация за състоянието на енергийния блок 
през различните фази на развитие на авари­
ята и на радиологичните условия на и около 
площадката на ЯЦ. 
(5) Центърът трябва да е снабден със сред­
ства и системи за комуникация с блочния и 
резервния пулт за управление, с органите на 
местното самоуправление и с органите на 
изпълнителната власт, които имат отноше­
ние към управление на авариите. Средствата 
и системите за комуникация трябва да се 
намират в състояние на готовност и да се 
проверяват периодично, а документацията да 
се поддържа в актуално състояние.
Чл. 95. Преди началото на въвеждане в 
експлоатация на енергиен блок се верифи­
цират техническите средства, програмите и 
методиките, необходими за:
1. проверка на работоспособността на КСК 
(включително на разположените в реактора) 
и тяхната замяна след отработване на про­
ектния експлоатационен срок;
2. функционални изпитвания на системите 
за доказване на техните проектни характе­
ристики;