Държавен вестник, бр. 72, 2004 г., стр. 110

С Т Р .  110
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  72
4. преносими електрически фенери.
Чл. 879. (1) Почистването на осветителите,
подмяната на лампи и стопяеми вложки на
предпазители, ремонтът и огледът на освети-
телните мрежи се извършват от персонал с елек-
тротехническа подготовка.
(2) При извършване на дейностите по ал. 1 се
използват помощни съоръжения, които осигуря-
ват удобен и безопасен достъп до осветителите.
(3) Периодичността на почистване на осве-
тителите се определя с вътрешна инструкция
съобразно условията на експлоатация.
(4) Не се разрешава поставянето на лампи с
по-голяма мощност от допустимата за дадено-
то осветително тяло и сваляне на разсейватели,
екраниращи и защитни решетки на осветител-
ните тела освен за почистване и подмяна на
лампи.
Чл. 880. (1) Проверката за състоянието на
стационарните съоръжения и на електрически-
те мрежи към осветлението, както и измерва-
нето на съпротивлението на изолацията се из-
вършват при въвеждането в експлоатация, а след
това—по график, утвърден от ръководителя на
електроенергийното предприятие.
 (2) Изправността на аварийното осветление
при отпадане на работното осветление се про-
верява най-малко веднъж в месеца.
(3) Изправността на преносимите трансфор-
матори и лампи се проверява в срокове, опреде-
лени в нормативните документи по безопасност
на труда, но не по-рядко от веднъж на 6 месеца.
(4) Изолацията на стационарните трансфор-
матори за безопасно свръхниско напрежение (от
12 до 50 V) се изпитва най-малко веднъж го-
дишно.
(5) Забелязаните неизправности и повреди
по веригите и съоръженията за осветление се
отстраняват незабавно или в най-кратки сроко-
ве, в зависимост от характера на повредата.
Г л а в а  ч е т и р и д е с е т  и  ч е т в ъ р т а
ЕЛЕКТРОЛИЗНИ УРЕДБИ
Чл. 881. Електролизните уредби за полу-
чаване на водород се експлоатират в съответ-
ствие с инструкциите на производителя на
електролизера и правилата за безопасност при
работа.
Чл. 882. (1) По време на работа на електро-
лизните уредби се контролират:
1. напрежението и токът на електролизерите;
2. налягането на водорода и кислорода;
3. нивото на течността в апаратите;
4. разликата на налягането между системи-
те на водорода и кислорода;
5. температурата на електролита в цирку-
лационния контур и на газа в сушилните ин-
сталации;
6. чистотата на водорода и кислорода в апа-
ратите;
7. съдържанието на водород в помещенията
на електролизните уредби.
(2) Нормалните и граничните стойности на
контролираните параметри се определят по
инструкциите на производителя и от проведени
изпитвания. Спазването им по време на екс-
плоатация е задължително.
Чл. 883. (1) Технологичните защити на елек-
тролизните уредби изключват токоизправител-
ните агрегати (устройства) при:
1. разлика на наляганията на водорода и
кислорода в регулаторите на налягане 2 kPa;
2. съдържание на водород в кислорода 2 %;
3. съдържание на кислород във водорода 1 %;
4. налягане в системите над номиналното;
5. междуполюсни къси съединения;
6. еднополюсно късо съединение към земя
(за електролизните уредби с централно отвеж-
дане на газовете);
7. отпадане на захранващото напрежение на
токоизправителните агрегати от страна на про-
менливия ток.
(2) При автоматично изключване на елект-
ролизната уредба, както и при повишаване на
съдържанието на водорода във въздуха на по-
мещенията на електролизерите до 1 %  на цен-
тралното табло за управление  се предава пре-
дупредителен сигнал.
(3) След получаване на сигнала в случаите
по ал. 2 оперативният персонал е длъжен не по-
късно от 15 min да се намира при електролизна-
та уредба.
(4) След изключването на електролизната
уредба от технологична защита повторното є
включване в работа се разрешава само след
установяване и отстраняване на причината за
изключването.
Чл. 884. (1) Оглед на електролизна уредба,
работеща без постоянно дежурство на персо-
нал, се прави най-малко веднъж на смяна. При
огледа се проверяват:
1. съответствието на показанието на дифе-
ренциалния манометър-нивомер с нивата на
водата в регулаторите на налягане на работе-
щия електролизер;
2. нивата на водата в регулаторите на наля-
гане на неработещия електролизер;
3. отварянето на клапаните за изпускане на
газовете в атмосферата от регулаторите на на-
лягане на изключения електролизер;
4. наличието на вода в хидрозатворите;
5. разходът на газ през датчиците на газо-
анализаторите;
6. токът и напрежението на електролизера;
7. температурата на газовете на изхода от
електролизера;
8. налягането на водорода и кислорода в ин-
сталацията и в ресиверите;
9. налягането на инертния газ в ресиверите.
(2) Забелязаните дефекти и неизправности
се регистрират в дневник и се отстраняват в
най-кратки срокове.
Чл. 885. Изправността на автоматичните
газоанализатори се проверява чрез лаборато-
рен химичен анализ за съдържанието на кисло-