Държавен вестник, бр. 68, 2005 г., стр. 66

С Т Р .  66
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  68
Чл. 349. Нормираните параметри на възду-
ха през лятото се постигат чрез използване на
хладилна машина (директно или индиректно
охлаждане) или чрез изпарително охлаждане
(директно или индиректно).
Чл. 350. Допуска се неорганизирано венти-
лиране на помещения (с отваряне на прозорци)
в жилищни и общественообслужващи сгради, в
които отделни помещения се климатизират с
разделни апарати (сплит).
Чл. 351. За климатични инсталации с овлаж-
нителен апарат, работещ на оборотна вода, се
предвиждат мерки за предотвратяване на раз-
витието на бактерията легионела.
Раздел VII
Пречистване на въздуха от прах
Чл. 352. За всички климатични и общооб-
менни вентилационни инсталации се предвиж-
да филтриране на обработвания за подаване в
помещенията въздух в съответствие със зада-
нието за проектиране.
Чл. 353. (1) Пречистване на изхвърляния в
атмосферата въздух се предвижда, когато се
изисква съгласно Наредба № 2 от 1998 г. за
норми за допустими емисии (концентрации в
отпадъчни газове) на вредни вещества, изпус-
кани в атмосферния въздух от неподвижни из-
точници.
(2) При издаване на комплексно разреши-
телно по реда на чл. 117, ал. 1 от Закона за
опазване на околната среда пречистването на
изхвърляния в атмосферата въздух от венти-
лационните и аспирационните инсталации се
извършва при спазване на съответните норми
за допустими емисии, определени в разреши-
телното.
Чл. 354. Филтрите се избират в зависимост
от степента на пречистването и размера на ула-
вяните частици, изисквани със заданието за
проектиране, съгласно приложение № 20.
Чл. 355. Въздухът се пречиства в зависимост
от желания живот на филтрите едностепенно
(груб или фин филтър), двустепенно (груб и фин
филтър) и тристепенно (груб, фин и високо-
ефективен филтър).
Чл. 356. Отделно филтриране на рециркула-
ционния въздух се предвижда само когато има
технологични изисквания.
Чл. 357. Високоефективните филтри се про-
ектират в непосредствена близост до нагнета-
телните устройства.
Раздел VIII
Въздухопроводи
Чл. 358. (1) Въздухопроводната мрежа се
проектира с въздухопроводи от:
1. поцинкована ламарина;
2. ламарина от неръждаема стомана или
алуминий;
3. листова стомана;
4. каширани двустранно с алуминиево фо-
лио плоскости от твърд изолационен матери-
ал, от които на място се изработват въздухо-
проводите;
5. пластмаси (поливинилхлорид, полиетилен,
полипропилен, полиестер, усилен със стъклени
влакна и поликарбонати);
6. гъвкави канали.
(2) Въздухопроводите, които са компонент
на системите за аварийно вентилиране, се из-
пълняват от строителни продукти, които от-
говарят на изискванията за негоримост (ре-
акция на огън) клас А1; d-o; s-1 съгласно БДС
EN 13501 “Класификация на строителните про-
дукти и елементи по отношение на реакцията
им на огън”.
(3) Вентилационните въздухопроводи при
преминаване от едно помещение в друго се обо-
рудват в местата на прехода с противопожарна
клапа с огнеустойчивост, равна на огнеустой-
чивостта на пресичания конструктивен елемент.
(4) Транзитно преминаващите въздухопро-
води през помещения се изпълняват от строи-
телни продукти, които отговарят на изисква-
нията за негоримост (реакция на огън) клас
А1; d-o; s-1 съгласно БДС EN 13501.
Чл. 359. Допуска се изпълнение на въздухо-
проводи с бетон, тухли, рабиц и др., при условие
че се осигурят възможност за почистване, глад-
ки стени и необходимата плътност.
Чл. 360. (1) Формата на напречното сечение
на въздухопроводите се избира съобразно тех-
нико-икономическите, конструктивните и ес-
тетическите изисквания.
(2) Когато съобразно конструктивни или
естетически изисквания е невъзможно използ-
ването на въздухопроводи с кръгло сечение, се
избират въздухопроводи с правоъгълно, овал-
но или друго сечение, като се дава предпочита-
ние на форма, близка до квадратната.
(3) Въздухопроводите за обезпрашителни
инсталации се проектират с кръгло сечение.
Чл. 361. (1) Въздухопроводите за нискоско-
ростни вентилационни и климатични инстала-
ции се проектират за препоръчителни и макси-
мално допустими скорости на въздуха съгласно
приложение № 21.
(2) Въздухопроводите за високоскоростни
вентилационни и климатични инсталации се
проектират за максимално допустимите скорос-
ти на движение на въздуха в тях съгласно при-
ложение № 22.
(3) За местни смукателни обезпрашителни
инсталации скоростта на движение на въздуха
във въздухопроводите се определя съгласно
приложение № 23.
Чл. 362. Загубите на налягане във възду-
хопроводите се изчисляват като сума от загу-
бите на триене и местни съпротивления, като