Държавен вестник, бр. 53, 2005 г., стр. 26

С Т Р .  26
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  53
на водоподаването, като двете отклонения се
свързват към два независими водопроводни
клона на водоснабдителната мрежа на урба-
низираната територия.
(3) Сградното водопроводно отклонение се
състои от водовземна част, тротоарен спирате-
лен кран и водопроводни тръби.
(4) Сградното водопроводно отклонение се
разполага при спазване изискванията на Наред-
ба № 2 от 2005 г. за проектиране, изграждане и
експлоатация на водоснабдителни системи (ДВ,
бр. 34 от 2005 г.).
(5) В случаите, когато сградното водопро-
водно отклонение преминава през празни прос-
транства или под части от сгради (например
тераси или стълби), то се монтира в канал или
се полага в защитен кожух (обсадна тръба).
Чл. 21. Сградното водопроводно отклонение
се свързва към водоснабдителната мрежа на
урбанизираната територия посредством водо-
вземна скоба или фасонна част.
Чл. 22. Най-малките хоризонтални и най-
малките вертикални светли разстояния на сград-
ните водопроводни отклонения до технически
проводи и съоръжения се определят съгласно
Наредба № 8 от 1999 г. за правила и норми за
разполагане на технически проводи и съоръже-
ния в населени места (ДВ, бр. 72 от 1999 г.).
Чл. 23. (1) Сградното водопроводно откло-
нение се проектира на дълбочината на водо-
проводния клон от водоснабдителната мрежа
на урбанизираната територия в мястото на свър-
зването им, като възходящият наклон към сград-
ната водопроводна инсталация е не по-малък
от 0,005 m/m.
(2) За някои участъци на сградните водопро-
водни отклонения се допуска по-малка дълбо-
чина от тази на замръзването на почвата, в слу-
чай че се предвиди нагревателен кабел с подхо-
дяща и устойчива на атмосферните въздействия
топлоизолация и ако това не противоречи на
изискванията на други нормативни актове.
(3) За водопроводното отклонение в зоната
на влияние на динамични товари се предвиж-
дат съответните технически мероприятия за
предпазването му от повреда.
Чл. 24. На всяко сградно водопроводно от-
клонение се предвижда тротоарен спирателен
кран, разположен на разстояние 0,5 m от външ-
ния ръб на бордюра.
Чл. 25. В местата на преминаване на сград-
ното водопроводно отклонение в сградата
между горния край на тръбата и горния ръб
на отвора в стената се предвижда светло раз-
стояние не по-малко от 0,15 m, запълнено с
водоплътен и газоплътен еластичен уплътни-
телен материал.
Чл. 26. (1) При гравитационно водоснабдя-
ване с едно или няколко сградни водопроводни
отклонения всяко едно от тях се оразмерява за
максималното секундно водно количество, оп-
ределено в съответствие с глава пета, раздел II.
(2) При директно помпено водочерпене
сградното водопроводно отклонение се оразме-
рява за дебита на работната помпа, определен
в съответствие с глава шеста.
(3) При черпателен резервоар сградното во-
допроводно отклонение се оразмерява за де-
бита на работната помпа в зависимост от ми-
нималния свободен напор във водопроводния
клон на водоснабдителната мрежа на урбани-
зираната територия при спазване на изисква-
нията за максималните допустими скорости
на водата, определени в съответствие с глава
пета, раздел III.
(4) Когато се предвиждат две или повече
работни помпи, водопроводните отклонения се
оразмеряват за максималния дебит на работна-
та помпена група.
Раздел II
Общ водомерно-арматурен възел. Индивиду-
ални водомерно-арматурни възли. Избор на
 водомери
Чл. 27. (1) На всяко сградно водопроводно
отклонение се предвижда общ водомерно-ар-
матурен възел за студена вода.
(2) Когато сградата е на разстояние не по-
голямо от 5 m от уличната регулационна линия,
общият водомерно-арматурен възел се разпо-
лага на сградното водопроводно отклонение в
леснодостъпно, затворено, защитено и с осигу-
рено осветление помещение за общо ползване
на разстояние не по-голямо от 2 m след влиза-
нето на тръбата в сградата и на височина от 0,5
до 1 m от пода.
(3) Когато сградата е на разстояние от улич-
ната регулационна линия, по-голямо от 5 m,
общият водомерно-арматурен възел се разпо-
лага, както следва:
1. на разстояние до 2 m от дворищната регу-
лационна линия в шахта с размери, позволява-
щи лесен монтаж и обслужване на възела, като
водомерът, капакът и отводнителната тръба,
разположена на дъното на шахтата, се осигуря-
ват срещу замръзване;
2. в сградата, като се осигурява достъп за
техническо обслужване и отчитане, без това да
създава неудобства за обитателите на сградата.
(4) Във всеки отделен вход в жилищните
сгради се предвижда самостоятелен общ водо-
мерно-арматурен възел.
(5) Когато водомерите се проектират в по-
мещения с риск от замръзване, те се изолират
с подходяща топлоизолация или помещението
се осигурява срещу замръзване.
Чл. 28. В сгради с централно битово горе-
що водоснабдяване се проектира и общ водо-
мерно-арматурен възел за гореща вода за би-
тови нужди на водопроводния клон за студена
вода към абонатната станция преди нейното
затопляне.