Държавен вестник, бр. 43, 2025 г., стр. 26

СТР.  26	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  43
(3) В табло, монтирано в непосредствена 
близост до вход на сградата/постройката, 
към която е монтирана фотоволтаична елек­
трическа централа, трябва да бъде осигурена 
документация с информация за местоположе­
нието на фотоволтаичните модули, инвертора, 
устройствата за ръчно прекъсване на веригите 
за постоянен ток и за променлив ток и до­
пълнителна информация за фотоволтаичната 
електрическа централа, определена в т. III от 
приложение № 5а.
(4) В табло, монтирано в близост до входа/
входовете на площадките на фотоволтаичните 
електрически централи с наземни фотовол­
таични модули (с изключение на фотовол­
таичните електрически централи по ал. 3), 
се осигурява документация с информация 
за фотоволтаичната електрическа централа, 
определена в т. IV от приложение № 5а.
(5) Площадките на фотоволтаичните елек­
трически централи с наземни фотоволтаични 
модули се поддържат чисти от горими отпа­
дъци, суха растителност и други растителни 
остатъци.
Чл. 19в. (1) Площите на къмпингите се 
поддържат чисти от горими отпадъци, суха 
растителност и други растителни остатъци, 
като не се разрешава тяхното изгаряне.
(2) Остатъчните продукти от скари, бар­
бекюта и други подобни в къмпингите се 
събират на определени пожарообезопасени 
места и се отстраняват по ред, определен със 
заповедта по чл. 9, ал. 2, т. 9.“
§ 18. В чл. 20 се правят следните изменения 
и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. свободната дворна площ на обектите 
да се използва в нарушение на нормативно 
установените изисквания за безопасност при 
пожар съгласно Наредба № Iз-1971 от 2009 г. 
за строително-технически правила и норми 
за осигуряване на безопасност при пожар;“.
2. В т. 6 след думите „изгарянето на“ се до­
бавя „амбалаж, опаковки“ и се поставя запетая.
3. Създават се т. 7, 8 и 9:
„7. паркирането на транспортни средства 
и съхранението на материали, оборудване и 
други подобни извън сградите на разстояние, 
по-малко от 1,5 m от крайните им евакуационни 
изходи – за сгради или части от тях (съгласно 
чл. 12, ал. 1 от Наредба № Iз-1971 от 2009 г. 
за строително-технически правила и норми 
за осигуряване на безопасност при пожар) с 
възможност за едновременно пребиваване на 
над 100 човека;
8. монтирането на прегради, щори и завеси, 
както и поставянето на материали и оборудване 
на разстояние, по-малко от 1 m пред приточните 
отвори, местата за подаване на чист въздух и 
димните люкове на вентилационните системи 
за отвеждане на дим и топлина;
9. разполагането на слънчеви колектори 
(панели) за топла вода на разстояние, по-малко 
от 1 m от димните люкове на вентилационни­
те системи за отвеждане на дим и топлина.“
§ 19. Заглавието на раздел III от глава 
трета се изменя така:
„Изисквания при експлоатацията на сгра­
дите, помещенията, съоръженията, пожаро­
техническите средства, пожарозащитните 
врати и димоуплътнените врати, пожароиз­
вестителните системи и пожарогасителните 
инсталации, системите за гласово сигнали­
зиране, пожарните кранове и системите за 
управление на дим и топлина“.
§ 20. В чл. 21, ал. 1, т. 1 думата „поставен“ 
се заменя с „монтиран/поставен“.
§ 21. Създава се чл. 21а:
„Чл. 21а. Контрол на пожарозащитните 
врати и димоуплътнените врати в обекти от 
всички класове на функционална пожарна 
опасност (с изключение на тези от подкласове 
на функционална пожарна опасност Ф1.3 и 
Ф1.4) се осъществява от собственика (ръко­
водителя) на обекта или от отговорниците по 
ПБ чрез извършване на периодични проверки 
на интервали от не повече от 1 година при 
спазване на инструкциите за експлоатация 
на производителя и на изискванията на при­
ложение № 5б.“
§ 22. В чл. 22 се правят следните изменения 
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст абревиатурите „ПГС“ 
и „СГУ“ се заменят съответно с „ПГИ“ и 
„СГС“, а след думата „стандарти“ се добавя 
„и стандартизaционни документи“;
б) в т. 2 думите „т. 20 от“ се заличават;
в) в т. 3 думата „системи“ се заменя с 
„инсталации“;
г) в т. 4 думите „(ISO 14520-1:2006, с изме­
нения)“ се заличават;
д) точка 6 се изменя така:
„6. за стационарните пожарогасителни 
инсталации с кондензирани аерозоли – БДС 
EN 15276-2 „Стационарни пожарогасителни 
инсталации. Пожарогасителни инсталации с 
кондензирани аерозоли. Част 2: Проектиране, 
монтиране и поддръжка“;“
е) в т. 7 думите „с разпръскване на вода“ 
се заменят със „за разпръскване на вода“;
ж) в т. 8 думите „БДС ISO 6183 „Технически 
съоръжения за защита срещу пожар. Гасителни 
системи с въглероден диоксид за използване 
в помещения. Проектиране и монтиране“ се 
заменят с „БДС EN 17966 „Съоръжения за 
защита срещу пожар. Гасителни системи с 
въглероден диоксид за използване в помеще­
ния. Проектиране и монтиране“;
з) точка 9 се изменя така: