Държавен вестник, бр. 81, 2000 г., стр. 44

С Т Р .  44
Д Ъ Р Ж А В Е Н   ВЕ С Т Н И К
Б Р О Й  81
3. икономичен режим на производствения
процес съгласно режимните изпитвания и за-
водските инструкции;
4. диапазон и скорост на регулиране на това-
рите за всеки вид използвано гориво, отговаря-
щи на проектните;
5. стабилна работа при минимални товари;
6. контрол на количеството на изхвърляни-
те вредни вещества в околната среда.
Чл. 308. Не се допуска въвеждането в екс-
плоатация на котел непосредствено след мон-
таж или ремонт на нагревни повърхности без
извършване на предпусково химическо очист-
ване на пароводния тракт или без отстраняване
на консервацията на нагревните повърхности
след продължителен престой.
Чл. 309. (1) Преди пускането на котел след
ремонт или продължителен престой в резерв се
проверяват:
1. готовността за включване на спомагател-
ните съоръжения;
2. контролно-измервателните прибори;
3. средствата за дистанционно управление на
арматурата и другите изпълнителни механизми;
4. автоматичните регулатори;
5. защитите и блокировките;
6. средствата за оперативна връзка.
(2) При неизправни защити и блокировки,
действащи за спиране на котлоагрегата, пуска-
нето се забранява.
(3) Пускането се извършва под ръководст-
вото на отговорно за експлоатацията длъжност-
но лице.
Чл. 310. Запълването на котела с вода се
извършва само с химически обработена вода с
показатели съгласно изискванията на глава
двадесет и девета.
Чл. 311. Запълването с вода на барабанен
котел не се разрешава при температура на ме-
тала на барабана, по-висока от 160 °С.
Чл. 312. При разпалване на правотоков ко-
тел се осигурява разход на вода 30 на сто от
номиналния, ако заводът производител не пред-
писва друга стойност.
Чл. 313. Преди разпалване на водогреен ко-
тел му се осигурява постоянен разход на мрежо-
ва вода не по-малко от минимално допустимия
за този тип котли.
Чл. 314. (1) Преди разпалване и след спиране
на котел задължително се извършва вентилация
на пещната камера и газоходите с вентилатори-
те (димни, въздушни и рециркулационни) при
осигурена пълна проходимост по газовъздушния
тракт и за време не по-малко от 10 min.
(2) Котлите, работещи под налягане, и во-
догрейните котли без димни вентилатори се
вентилират чрез въздушните и рециркулацион-
ните вентилатори.
(3) При разпалване на котел от горещо със-
тояние и при наличие на налягане в пароводния
тракт вентилирането се извършва не по-рано
от 15 min преди запалването на горелка.
Чл. 315. Преди разпалване на котел, работещ
на газ, задължително се извършват опресоване на
газопроводите с въздух и проверка на плътността
на спирателната арматура преди горелките.
Чл. 316. Разпалването на котел се извършва
с включени в работа димен и въздушен венти-
латор или само въздушен за котли, работещи
без димен вентилатор.
Чл. 317. В процеса на разпалването на коте-
ла се контролира нивото на водата в барабана
и се извършва продухване на нивопоказващите
прибори.
Чл. 318. Разпалването на котел от различни
топлинни състояния се извършва в съответ-
ствие с инструкцията на завода производител и
получените резултати от изпитване при пуско-
ви режими.
Чл. 319. В режим на разпалване на котел от
студено състояние след основен или среден ре-
монт най-малко веднъж годишно се проверява
по репери топлинното разширение на барабана
и колекторите.
Чл. 320. (1) При всяко пускане и спиране на
котел задължително се контролира температур-
ният режим на барабана му.
(2) Скоростта на загряване и охлаждане и
температурната разлика между горната и дол-
ната образуваща на барабана се указват в мест-
ната инструкция.
Чл. 321. (1) Включването на котел в паралел
към общ паропровод се извършва след дренира-
не и подгряване на съединителния паропровод.
(2) Налягането на парата след котела при
включването се изравнява с налягането в об-
щия паропровод.
Чл. 322. (1) За работата на всеки котел се
изготвя режимна карта, съставена на базата на
изпитвания и инструкцията за експлоатация.
(2) При реконструкция на котел или при
промяна на марката и качеството на горивото
режимната карта се коригира.
Чл. 323. В работен режим на котела се из-
вършва постоянен контрол на температурата
на парата във всяка степен и всеки поток на
паропрегревателите, както и на нивото на во-
дата в определените горна и долна граница.
Чл. 324. Нагревните повърхности на котела
по газова страна се поддържат в експлоатаци-
онно чисто състояние.
Чл. 325. (1) Парните котли, в които като
основно гориво се използва мазут със съдържа-
ние на сяра, по-високо от 0,5 на сто, в диапазона
на регулиране на товара работят с коефициент
на излишък на въздуха на изхода на пещта не
по-висок от 1,03.
(2) При водогрейни котли коефициентът на
излишък на въздух не може да превишава 1,10.
Чл. 326. При експлоатацията на мазутни
горелки не се допуска:
1. работа с ненастроени горелки;
2. работа на горелките без осигурено пода-
ване на въздух;
3. попадане на мазут в паропроводите за
продухване на горелките.
Чл. 327. Въздухът, постъпващ във въздухо-
подгревателите на котлите, задължително се
подгрява. Температурата на подгряване се оп-
ределя в зависимост от вида на горивото и се
отбелязва в местни инструкции.