Държавен вестник, бр. 75, 2013 г., стр. 67

БРОЙ  75	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  67  
§ 192. Член 276 с табл. 34 се изменя така:
„Чл. 276. Съоръженията от съответната ка-
тегория по чл. 270 са безопасни в различните 
зони, при условие че отговарят на изисква-
нията на табл. 34.
Таблица 34
В зона
Приложима 
категория
Ако е предназначена 
за:
0
1G
смес газ/въздух или 
пара/въздух 
1
1G или 2G
смес газ/въздух или 
пара/въздух 
2
1G, 2G или 3G смес газ/въздух или 
пара/въздух 
20
1D
смес горим прах/въздух 
21
1D или 2D
смес горим прах/въздух 
22
1D, 2D или 3D смес горим прах/въздух 
“
§ 193. Член 278 се изменя така:
„Чл. 278. Вентилаторите, които засмукват 
от зоните с експлозивна опасност, трябва да 
бъдат предназначени за работа в потенциално 
експлозивна атмосфера.“
§ 194. Член 279 се изменя така:
„Чл. 279. Електрическите двигатели на 
вентилаторите на аварийните и локалните 
вентилационни инсталации, разположени 
непосредствено в зоните с експлозивна опас-
ност, се предвиждат със същата защита както 
електрическите двигатели на технологичните 
съоръжения.“
§ 195. Член 280 се изменя така:
„Чл. 280. Зоните, в които при най-небла-
гоприятни условия (неработещи защитни 
съоръжения – вентилация, блокировка и 
др.) концентрацията на горими вещества в 
атмосферата е най-малко два пъти по-малка 
от ДЕГ, са експлозивобезопасни.“
§ 196. Член 281 се изменя така:
„Чл. 281. (1) При разполагане в самостоятел-
ни вентилационни камери или извън строежите 
електрическите двигатели на центробежни-
те вентилатори за локални и общообменни 
смукателни вентилации, обслужващи зони 
с експлозивна опасност, могат да бъдат със 
защита, която е с една категория по-ниска 
от категорията на защита на съоръженията 
в обслужваните зони.
(2) Електрическите двигатели на аварийни-
те вентилатори, разположени в самостоятелни 
вентилационни камери или извън строежите, 
трябва да бъдат със същата категория както на 
съоръженията, разположени в обслужваното 
от тях помещение.“
§ 197. Член 282 се изменя така:
„Чл. 282. (1) Електрическите двигатели 
на нагнетателните вентилации, обслужващи 
експлозивоопасни зони, при разполагането 
им в камери могат да бъдат и в нормално 
изпълнение само в случаите, когато възду-
хопроводите се изпълняват със самозатварящи 
се клапи, които се задействат при спиране на 
вентилационната инсталация.
(2) Самозатварящите се клапи се пред-
виждат на изхода на въздухопровода в поме-
щението. Клапите се изпълняват така, че да 
е невъзможно преминаване на експлозивна 
смес в тръбопроводите.“
§ 198. Член 283 се отменя.
§ 199. В чл. 285 се правят следните изме-
нения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) За предотвратяване на разряди от ста-
тично електричество и образуване на фрикци-
онни искри в зоните с експлозивна опасност 
се спазват следните изисквания:
1. съдовете за съхраняване на леснозапа-
лими и горими течности, прахообразни или 
влакнести органични продукти, апаратите, 
които съдържат такива продукти, тръбопро-
водите за тяхното подаване, филтрите за по-
чистване и други подобни части трябва да са 
метални или антистатични и да са заземени;
2. при използване на ремъчни предавки 
се използват само антистатични ремъци (със 
специфично повърхностно съпротивление 
до 107Ω);
3. подовите настилки се изпълняват от 
продукти, изключващи възможността за 
образуване на искри от механичен произход 
(фрикционни искри);
4. подовите настилки, в т.ч. и от органич-
ни материали (синтетични), се изпълняват 
антистатични със специфично повърхностно 
съпротивление до 109Ω.“
2. Алинея 2 се отменя.
§ 200. Член 286 се изменя така:
„Чл. 286. За всички електрически машини 
и апарати, предназначени за експлоатация 
в потенциално експлозивна атмосфера, се 
предвижда автоматично изключване на за-
хранването при претоварване.“
§ 201. Член 287 се изменя така:
„Чл. 287. Не се разрешава в осветителите 
да се използват натриеви лампи с ниско наля-
гане, съдържащи свободен метален натрий.“
§ 202. В чл. 288 се правят следните изме-
нения и допълнения:
1. Основният текст на чл. 288 се изменя 
така:
„Чл. 288. Експлозивоопасни зони в поме-
щения или външни инсталации може да се 
осветяват с общопромишлени осветители, 
които се монтират, както следва:“.
2. В т. 2 думата „нечупливо“ се заличава, 
а след думата „стъкло“ се добавят думите „с 
повишена механична якост“.
§ 203. В чл. 289 се правят следните изме-
нения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Осветяването на вътрешността на тех-
нологични съоръжения, съдържащи горими