Държавен вестник, бр. 50, 2000 г., стр. 68

С Т Р .  68
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  50
Чл. 1018. На паропроводи с диаметър над
150 mm и с температура на парата над 300°С се
монтират указатели за контролиране на разшире-
нията и за наблюдаване състоянието на опорите.
Чл. 1019. За контролиране на параметрите
на топлоносителя при всички отклонения от
основните водни магистрали (подаващи и връ-
щащи) се монтират щуцери за манометри и
гилзи за термометри.
Чл. 1020. (1) Проходимите канали за топло-
проводи и големите възлови шахти, в които са
монтирани електрически съоръжения, трябва да
имат електрическо осветление съгласно Наред-
бата за устройство на електрическите уредби.
(2) Проходимите канали трябва да имат наг-
нетателно-смукателна вентилация.
Чл. 1021. (1) Подземните камери трябва да
имат най-малко 2 входни люка със стълби.
(2) Допуска се камерите с вътрешна площ до
2,5 m2 да бъдат само с 1 люк.
Чл. 1022. (1) Проходимите и полупроходи-
мите канали трябва да имат люкове през всеки
300 m от трасето и в крайните точки на отдел-
ните участъци.
(2) Люковете не трябва да пропускат повър-
хностни води.
Чл. 1023. Диаметрите на изпускателните щу-
цери се определят от условието тръбопроводите
с диаметър до 300 mm да се изпразват за не повече
от 2 h, а с диаметър 500 mm—за не повече от 4 h.
Чл. 1024. Във всички най-ниско разположе-
ни точки на трасето и в долната част на верти-
калните участъци на паропроводите трябва да
има дренажни устройства за продухване. Кога-
то паропроводът е с наклон по посока на дви-
жението на парата, дренажните устройства се
монтират през 400—500 m, а при обратен нак-
лон—през 200—300 m.
Чл. 1025. В парните мрежи, които транспор-
тират наситена пара, дренажните устройства се
монтират в правите им участъци през 250—
300 m—когато наклонът съвпада с посоката на
движение на парата, и през всеки 200 m—при
обратен наклон.
Чл. 1026. (1) За паропроводи за наситена пара
кондензатът трябва непрекъснато да се отвеж-
да през кондензоотделители.
(2) Не се допуска работа на кондензатоотде-
лителите към общ кондензопровод без наличи-
ето на възвратни клапи.
Чл. 1027. За да се осигури дренирането, ка-
налите и тунелите за топлопроводите трябва да
имат наклон не по-малък от 3:1000, а в най-
ниските им точки трябва да имат устройства за
отвеждане на водата.
Чл. 1028. При липса на възможност за гра-
витачно отвеждане на водата трябва да се оси-
гури изхвърлянето є с помпи. Нивото на водата
не трябва да достига до най-ниската точка на
изолацията.
Чл. 1029. Съединяването на топлопровода с
канализацията трябва да се изпълнява чрез
хидравличен затвор.
Чл. 1030. Допуска се прокарването в общ
канал на топлопроводи с други тръбопроводи,
освен ако тръбопроводите са за леснозапалими
или химически агресивни вещества.
Чл. 1031. Забранява се строителството, скла-
дирането на материали и засаждането на мно-
гогодишни насаждения по трасетата на топло-
проводите.
Чл. 1032. При прокарване на топлопрово-
дите над улици и пътища височината над земя-
та на най-ниско разположената точка от изо-
лацията на тръбопровода трябва да бъде не по-
малка от 4,5 m, при преминаване над неелек-
трифицирана железопътна линия—не по-мал-
ка от 6,4 m, а над електрифицирана жп линия—
не по-малка от 7 m.
Чл. 1033. В случаите, когато разстоянието
от най-ниско разположената точка на изолаци-
ята на топлопровода до нивото на земята е под
2 m, трябва да се осигурят условия за безопасно
преминаване на пешеходци над топлопровода
(например стълби с парапети и др.).
Чл. 1034. (1) Външната повърхност на топ-
лопроводите трябва да бъде защитена с топло-
устойчиви антикорозионни покрития. Не се
разрешава въвеждането в експлоатация на топ-
линни мрежи без външно антикорозионно пок-
ритие на тръбопроводите.
(2) Тръбопроводите, арматурите и фасонни-
те части трябва да бъдат покрити с топлинна
изолация.
Чл. 1035. Забранява се употребата в топ-
линните мрежи на горими и гниещи топлои-
золационни материали и на топлоизолацион-
ни материали, съдържащи вещества, които от-
делят киселини, концентрирани алкали и сяра
(в частност шлаки и кизелгур). Забранява се
използването на насипна изолация в канали-
те. За закрепване на висяща изолация трябва
да се употребява корозионоустойчив тел (по-
цинкован, помеден).
Чл. 1036. Изпълнението на подземните топ-
линни мрежи трябва да изключва възможност-
та за попадане на вода върху топлопроводите.
Чл. 1037. (1) Всички новомонтирани топло-
проводи трябва да се подложат на проверка за
хидравличната плътност (под налягане), на из-
питване при максималната изчислителна тем-
пература на топлоносителя, на измерване на
блуждаещите токове и на изпитвания за опре-
деляне на топлинните и хидравличните загуби.
(2) Въз основа на резултатите от изпитвани-
ята се определят показателите за топлинните и
хидравличните загуби на топлинната мрежа.
(3) Когато отделни новомонтирани участъ-
ци се включат към топлинната мрежа през отоп-
лителния сезон, проверката при изчислителна-
та температура се извършва след приключване
на отоплителния сезон.
(4) Проверката на топлинната мрежа при
изчислителна температура се извършва, като
се поддържа максималната температура на
водата в крайните участъци на мрежата в про-
дължение най-малко на 30 min.
Чл. 1038. (1) Преди въвеждане в действие на
водни топлинни мрежи и кондензопроводи,
както и след монтаж или основен ремонт те
трябва да се промият.
(2) В отворените системи на топлоснабдява-
не промиването на тръбопроводите на топлин-
ните мрежи трябва да се извършва с питейна