Държавен вестник, бр. 19, 2002 г., стр. 58

С Т Р .  58
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  19
6. Забранява се пресичане и сближаване на електри-
фицирани и подлежащи на електрификация жп линии с
високоволтови линии в райони на гари.
7. Най-малките разстояния при пресичане на елект-
ропроводи ВН с жп линии са, както следва:
№
Наименование
Най-малки разстояния
по
на пресичането
в mm и напрежение на
ред
елекропровода kV
до 20 kV
35ч110 kV 220 kV 400 kV
а)
При пресичане на
неелектрифицирани жп
линии извън района на
гарите разстоянието от
най-долния проводник
на електропровода при
максимален провес до
глава релса е (mm):
7500
7500
8500
9500
б)
При пресичане на елек-
трифицирани жп линии
извън района на гарите
разстоянието от най-дол-
ния проводник на елек-
тропровода при макси-
мален провес до глава
релса е (mm):
10 000
11 000
12 500 13 500
8. При пресичане на електрифицирана жп линия вер-
тикалното разстояние от най-горния проводник на кон-
тактната мрежа до най-ниския проводник на електроп-
ровода при максимален провес трябва да бъде най-мал-
ко 2000 mm за електропровод до 20 kV включително,
3000 mm—за електропровод до 110 kV включително, 4000
mm—за електропровод до 220 kV, и 5000 mm—за елект-
ропровод до 400 kV. Пресичането трябва да се извършва
в средата на междустълбие от контактната мрежа.
9. Въздушно пресичане на електрифицирани и под-
лежащи за електрифициране жп линии с електрически
мрежи до 1 kV не се допуска. Tо се извършва само ка-
белно (подземно).
10. Пресичането на жп линии с подземни кабели за
електроснабдяване се допуска само ако кабелите са
поставени в тръби или бетонови канали на дълбочина
най-малко 1700 mm, мерено от главата на релсата, но не
по-малко от 500 mm под дъното на канавката и да за-
почват най-малко 1000 mm извън канавката.
Приложение № 6
към чл. 18, ал. 13
Основни габаритни изисквания при пресичания
на жп линии от съобщителни линии и тръбо-
проводи
1. Пресичане на жп линии от т.т. линии:
1.1. пресичането на всички нови т.т. линии с жп ли-
нии трябва да бъде подземно, като ъгълът между осите
на кабелното трасе и жп линията е не по-малък от 70°;
Приложение № 7
към чл. 31, ал. 6
Гранични наклони на железния път
База
1ч4
4,5
5
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
9,5
10
10,5
і11
(m)
1:К
150
166
182
195
207
216
231
240
250
261
268
277
286
294
300
1.2. кабелите за нисковолтовите линии се полагат в
тръби или бетонови канали на дълбочина 1700 mm  до
горния им ръб, мерено от главата на най-ниската релса,
но не по-малко от 500 mm под дъното на канавката;
пресичането започва на разстояние най-малко 1000 mm
от външния ръб на отводнителната канавка;
1.3. забранено е пресичането на гарови райони от
съобщителни линии;
1.4. разрешава се въздушно пресичане на неелект-
рифицирани жп линии само от съществуващи ниско-
волтови въздушни линии; разстоянието от стълба до
най-близката релса трябва да бъде не по-малко от над-
земната част на стълба (Н) плюс 3 m.
2. Пресичане на жп линии от тръбопроводи:
2.1. разрешава се въздушно пресичане на елект-
рифицирани жп линии от тръбопроводи, пренасящи
само негорими течности при минимална светла ви-
сочина от глава релса 7100 mm, като се спазват след-
ните условия:
а) пресичащата тръба се монтира върху носеща
конструкция с парапети от двете външни страни за
предпазване на служебния персонал;
б) активната тръба, пренасяща негоримата течност,
да бъде екранирана двустранно с метални щитове, има-
щи височина 1000 mm; дъното на носещата конструк-
ция се изпълнява плътно с наклон за отвеждането на
течностите встрани от железния път при евентуален
пробив в активната тръба;
в) тръбопроводите, носещите конструкции, екрани-
те и парапетите да бъдат заземени двустранно;
2.2. при разполагане на тръбопроводи, пренасящи
течности или газове, успоредно или под ъгъл (при сбли-
жаване) под 20 m до части под напрежение на контак-
тната мрежа, последните се екранират откъм страната
на контактната мрежа с плътни щитове, непосредстве-
но разположени до тръбопроводите;
2.3. пресичането на железопътни линии с водопро-
вод или газопровод се извършва по условията на т. 1.2.
при гарантиране носимоспособност на предпазния ко-
жух от постоянни и подвижни жп товари;
2.4. при пресичания на жп линии с газопроводи да се
спазват предписанията на Наредба № 21 за устройство-
то и безопасната експлоатация на газовите съоръже-
ния и инсталации (необнародвана), Наредба № 2 от
1987 г. за противопожарните строително-технически
норми (обн., ДВ, бр. 58 от 1987 г.; изм. и доп. бр. 33 от
1994 г.) и Наредба № 3 от 1995 г. за проектиране на
системи за газоснабдяване в населените места и газови
инсталации в сгради, работещи с природен газ (ДВ, бр. 24
от 1995 г.).
2.5. при пресичания на жп линии от водопроводи и
канализации задължително от двете страни на жп ли-
ниите се предвиждат ревизионни шахти, разположени
извън сервитута на НК “ЖИ”; при водопроводи в тези
шахти се предвиждат спирателни кранове.