Държавен вестник, бр. 85, 2009 г., стр. 50

СТР.  50	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  85
1
2
3
4
8.
Стена, таван или под, 
граничещи с външен 
въздух или със земята, 
при вградено площно 
отопление
0,40
0,50
9.
Плосък покрив без въз­
душен слой или с възду­
шен слой с дебелина δ ≤ 
0,30 m; таван на накло­
нен или скатен покрив с 
отоплявано подпокривно 
пространство, предназна­
чено за обитаване 
0,28
0,35
10.
Таванска плоча на не­
отопляем плосък покрив 
с въздушен слой с  дебе­
лина δ > 0,30 m 
Таванска плоча на не­
отопляем, вентилиран 
или невентилиран на­
клонен/скатен покрив 
със или без вертикални 
ограждащи елементи 
в подпокривното прос­
транство 
0,30
0,38
11.
Външна врата, плътна, 
граничеща с външен 
въздух
2,2
2,75
12.
Врата, плътна, граниче­
ща с неотопляемо прос­
транство
3,5
4,38
§ 10. Членове 11, 12 13, 14, 15, 16 и 17 се 
изменят така:
„Чл. 11. (1) При изчисляване на показате­
лите по чл. 4 ефектът на топлинните мостове, 
разположени в ограждащата конструкция, се 
отчита с линейния коефициент на топлопре­
минаване съгласно БДС EN ISO 13789 и БДС 
EN ISO 14683.
(2) Стойностите на линейния коефициент 
на топлопреминаване на основни типове то­
плинни мостове���������������������������
 в зависимост от разположе­
нието им в сградната ограждаща конструкция 
са определени в съответствие с БДС EN ISO 
14683, както следва:
1. на връзките между външни елементи:
а) стени към колони, греди и междуетаж­
ни плочи – Ψi ≤ 0,2 W/mK, съответно Ψe ≤ 
0,15 W/mK;
б) стена към покривна конструкция – Ψi 
≤ 0,40 W/mK, съответно  Ψe ≤ 0,20 W/mK;
2. на връзките на подови плочи с външни 
стени:
а) междуетажни подови плочи, балкони, 
козирки – Ψi ≤ 0,60 W/mK, съответно Ψe ≤ 
0,55 W/mK;
б) подова плоча над неотопляем подземен 
етаж и подова плоча върху земя – Ψi ≤ 0,60 
W/mK, съответно Ψe  ≤ 0,60 W/mK;
3. около отвори на прозорци и врати – Ψi 
≤ 0,75 W/mK, съответно Ψe ≤ 0,75.
(3) Референтни стойности на линейния 
коефициент на топлопреминаване са гранич­
ните стойности по ал. 2. Топлинни мостове с 
по-високи стойности от референтните стой­
ности се избягват с необходимата корекция 
на проектните детайли.
(4) При проектиране на нови сгради и при 
основно обновяване, основен ремонт и рекон­
струкция на съществуващи сгради ефектът 
на топлинните мостове на конкретна сграда 
се отчита по изчислената проектна стойност 
на линейния коефициент на топлопремина­
ване на сградните ограждащи конструкции 
и елементи въз основа на проектните архи­
тектурно-строителни детайли.
(5) В случаите, когато при извършване 
на обследване за енергийна ефективност за 
сградите не е налична екзекутивна доку­
ментация или документация от обследване 
на конструкцията, ефектът на топлинните 
мостове може да се отчете, като стойността 
на коефициента на пренос на топлина чрез 
топлопреминаване през плътните ограждащи 
конструкции, граничещи с външния въздух, 
се завиши с 10 %.
Чл. 12. (1) Референтните стойности на 
коефициента на топлопреминаване за про­
зрачни ограждащи конструкции (прозорци и 
врати) за жилищни и нежилищни сгради са 
определени в таблици 2.
Таблица 2
Референтни стойности на коефициента на топ­
лопреминаване за прозрачни ограждащи кон­
струкции (прозорци и врати) за  жилищни и не­
жилищни сгради
№ 
по 
ред
Вид на сглобения елемент – завър­
шена прозоречна система
Uw, W/
m2K
1.
Външни прозорци, остъклени врати 
и витрини с крила на вертикална и 
хоризонтална ос на въртене, с рам­
ка от екструдиран поливинилхло­
рид (PVC) с три и повече кухи ка­
мери; покривни прозорци за всеки 
тип отваряемост с рамка от PVC
1,7
2.
Външни прозорци, остъклени врати 
и витрини с крила на вертикална 
и хоризонтална ос на въртене, с 
рамка от дърво/покривни прозорци 
за всеки тип отваряемост с рамка 
от дърво
1,8/1,9
3.
Външни прозорци, остъклени врати 
и витрини с крила на вертикална 
и хоризонтална ос на въртене, с 
рамка от алуминий с прекъснат 
топлинен мост
2,0
4.
Окачени фасади/окачени фасади с 
повишени изисквания
1,9/2,2
“