Държавен вестник, бр. 61, 2024 г., стр. 31

БРОЙ  61	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  31   
възможност с превантивна цел и съгласно 
изискванията на тази глава.
(2) За подземния водоизточник по ал. 1 
трябва да са изпълнени съответните изисква­
ния на Наредба № 1 от 2007 г. за проучване, 
ползване и опазване на подземните води за 
осигуряване на минимално водно количество 
съгласно изискванията на чл. 189, ал. 1 с 
качества на водата съгласно Наредба № 9 
от 2001 г. за качеството на водата, предназ­
начена за питейно-битови цели.
Раздел II
Водовземни съоръжения
Чл. 191. (1) При проектиране на нови во­
довземни съоръжения (технически шахти над 
подземни сондажи) се предвиждат следните 
мерки срещу проникване на атмосферни води 
и защита срещу достъп на околния въздух: 
1. хидроизолация – външно по дъно и 
стени;
2. кондукторна тръба с херметизиращ 
фла­нец;
3. уплътняване на просвета между обсадна­
та колона на сондажа и кондукторната тръба;
4. задължително уплътняване на всички 
отвори върху херметизиращия фланец, вклю­
чително главите на болтовете за стягане на 
фланеца;
5. уплътнителен салник при пресичането 
на тръбопроводите с ограждащите стомано­
бетонови стени;
6. автоматичен обезвъздушител;
7. подов сифон, свързан към „S-образен“ 
воден затвор с височина 0,50 m;
8. плътен метален капак, изпитан и сер­
тифициран по БДС ЕN 124 „Покрития за 
водоприемници и ревизионни шахти за транс­
портни и пешеходни зони“;
9. изпускателна вентилационна тръба, 
излизаща над терена и завършваща с фина 
решетка (мрежа).
(2) При реконструкции на съществуващи 
водовземни съоръжения (технически шахти 
над подземни сондажи) се предвиждат само 
практически приложимите мерки по ал. 1 
за защита срещу достъп на околния въздух. 
(3) Вентилационните тръби на техническите 
шахти се оразмеряват за максималния дебит 
изпускан въздух през автоматичния обез­
въздушител по проект на част „Отопление, 
вентилация и климатизация“ при спазване 
изискванията на действащите нормативни 
актове и на технологичното задание.
(4) При невъзможност за защита срещу 
достъп на околния въздух на водоснабди­
телните системи за населени места от V до 
VIII категория се посочват отделни местни 
кладенци (ако има подходящи) за работа при 
условията на инцидентно замърсяване на 
околната среда.
Раздел III
Водопроводи и съоръжения
Чл. 192. (1) При проектиране на нови, как­
то и при реконструкция, основно обновяване 
или основен ремонт на външни довеждащи 
водопроводи и на водопроводни мрежи следва 
да се счита, че по предназначение те са водо­
плътни (херметични) при работните условия 
на натоварване и са защитени за експлоата­
ция при работа в условията на инцидентно 
замърсяване на околната среда.
(2) Към водоснабдителните съоръжения, за 
чието обслужване е необходим персонал, се 
предвиждат мерки за защита срещу достъп на 
замърсен външен въздух в помещенията чрез:
1. уплътняващи врати и прозорци;
2. вентилационна инсталация, при която 
въздушният поток преминава през въздушен 
пречистващ филтър (защитен детоксикиращ 
абсорбционен филтър, базиран на активен 
въглен или друг високоефективен въздушен 
филтър) за пречистване на постъпващия в 
съоръжението външен атмосферен въздух;
3. подходящо уплътнени съдове (галони) 
за питейна вода за целите на покриване на 
питейните нуждите на персонала от вода в 
рамките за указаната продължителност на 
възможното замърсяване съгласно данните 
по чл. 188, ал. 2.
(3) Проектите по части „Архитектурна“, 
„Конструктивна“, „Електрическа“ и „ОВиК“ се 
разработват при спазване на изискванията на 
действащите нормативни актове за съответ­
ните части на проекта и на технологичното 
задание.
Чл. 193. (1) При проектиране на нови шахти 
на въздушници по водопроводната мрежа и 
безнапорни разпределителни шахти се пред­
виждат следните мерки срещу проникване на 
атмосферни води и защита срещу достъп на 
околния въздух:
1. хидроизолация – външно по дъно и 
стени;
2. уплътнителен салник при пресичането 
на тръбопроводите с ограждащите стомано­
бетонови стени;
3. подов сифон, свързан към „S-образен“ 
воден затвор с височина 0,50 m;
4. плътен метален капак, изпитан и сер­
тифициран по БДС ЕN 124 „Покрития за 
водоприемници и ревизионни шахти за транс­
портни и пешеходни зони“;
5. изпускателна вентилационна тръба с 
обратна клапа и фина решетка (мрежа);
6. компенсираща вентилационна тръба с 
въздушен пречистващ филтър (защитен де­
токсикиращ абсорбционен филтър, базиран 
на активен въглен или друг високоефективен 
въздушен филтър) за пречистване на постъп­
ващия в съоръжението външен атмосферен 
въздух.