Държавен вестник, бр. 5, 2016 г., стр. 58

СТР.  58	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  5
в съответствие с БДС EN 206-1 „Бетон. Част 
1: Спецификация, свойства, производство и 
съответствие.“ и националното приложение;
4. при проектиране на стоманобетонните 
конструкции на строежите с обем на бетоно-
вите работи над 10 000 m3 с оглед постигане 
на достоверни изчислителни резултати за 
контролируемите деформации модулът на 
еластичност на бетона Ев се потвърждава с 
декларация на производителя за характерис-
тиките на използваните при строителството 
бетонни смеси въз основа на представително 
изпитване;
5. конструктивният анализ се провежда за 
меродавните проектни състояния и комбина-
ции от въздействия както за цялата конструк-
ция, така и за съставните є части; анализът 
обхваща и агресивните въздействия на поч-
вата и подземните води върху фундаментите 
и подземните технически проводи с оглед 
осигуряване на равномерност и минимална 
скорост на слягане на земната основа; при 
технико-икономическа целесъобразност освен 
статичен линеен анализ може да се използват и 
по-точни изчислителни методи, като нелинеен 
статичен, модалeн спектрален или нелинеен 
във времето динамичен анализ, като се от-
читат ефектите от втори ред на деформации 
в конструкциите и взаимодействието земна 
основа – конструкции;
6. гранично допустимите стойности на 
изчислените показатели на контролируемите 
параметри, свързани с експлоатационната 
годност на конструкциите (като деформации, 
взаимно разместване на части от конструкции­
те, широчина на отворените пукнатини при 
стоманобетонните конструкции, относителни 
деформации или напрежения в отделни части 
от конструкциите и др.п.), се определят с нор-
мативните актове, приложими за съответния 
вид конструкция; 
7. допълнителни ограничения за гранично 
допустимите стойности на експлоатационните 
показатели на контролируемите параметри за 
отделни елементи или части от конструкцията 
може да се въвеждат от експлоатационните 
показатели на подови настилки, покривни 
покрития, стенно ограждане и изисквания 
за нормална експлоатация на използваното 
технологично оборудване, както и от особени 
натоварвания при изпълнение на социални 
функции извън пряката им дейност.
Чл. 10. За постоянното поддържане на 
проектните експлоатационни показатели на 
контролируемите параметри на сградата, 
свързани с „Механично съпротивление и ус-
тойчивост“, се спазват следните изисквания:
1. експлоатацията и поддържането на 
сградите да е по предназначението, за което 
е издадено разрешението за ползване/удос-
товерението за въвеждане в експлоатация;
2. да не се допуска извършването на про-
мени в сградите, които водят до влошаване 
на проектните нива на съответствие с изис-
кванията на нормативните актове за цялата 
сграда или за отделни нейни елементи или 
характеристики;
3. безопасната експлоатация на строежите 
да се осигури чрез:
а) редовно техническо поддържане, пости-
гане на постоянство и подобряване на първо-
началните експлоатационни характеристики 
в съответствие с научно-техническия прогрес 
и повишаващите се изисквания за сигурност 
и комфорт на обитаване;
б) отчитане на вероятните дълготрайни 
въздействия и ефекти върху всички основни 
изисквания към строежа при планиране и 
извършване на промени;
в) своевременно откриване и отстраняване 
на причините, които биха довели до настъпва-
не на аварийни събития; възстановяване или 
премахване на сградата при поява на повреди 
или разрушения, предизвикани от природни 
явления (земетресения, наводнения, свлачища, 
големи снежни натрупвания и др.) и аварии. 
Раздел IIІ
Безопасност в случай на пожар
Чл. 11. (1) Контролируемите параметри, 
свързани с удовлетворяването на основното 
изискване към строежите „Безопасност при 
пожар“ при проектиране и изграждане на 
сградите за образование и наука, здравеопаз-
ване, култура и изкуства, са:
1. минимална огнеустойчивост на конструк-
тивните елементи в зависимост от степента 
на огнеустойчивост на сградите;
2. максимално допустими застроени пло-
щи между брандмауерите в зависимост от 
класа на функционална пожарна опасност, 
категорията по пожарна опасност, степента 
на огнеустойчивост, броя на етажите и висо-
чината на сградите;
3. класовете по реакция на огън на кон-
структивните елементи, елементите на вен-
тилационните инсталации и покритията по 
вътрешните и външните повърхности на 
сградите;
4. минималната огнеустойчивост на по-
жарозащитните прегради, пожарозащитните 
завеси, елементите на вентилационните ин-
сталации, вратите, капаците и уплътненията 
в зависимост от класовете на функционална 
пожарна опасност, категорията по пожарна 
опасност, предназначението и разположението 
на помещенията;
5. параметрите на пътищата за противо-
пожарни цели;
6. параметрите на елементите на еваку-
ационните пътища и изходи;
7. наличието на защитени и/или безопасни 
зони;