Държавен вестник, бр. 2, 2013 г., стр. 80

СТР.  80	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  2
а) горивни инсталации в химически инстала-
ции, които използват за собствена консумация 
гориво от течни производствени остатъци, които 
не са предмет на търговска дейност, и са с обща 
номинална входяща топлинна мощност, по-малка 
или равна на 500 MW, на които е издадено раз-
решително за ползване преди 27 ноември 2002 г. 
или чиито оператори са подали пълно заявление 
за разрешително преди тази дата, при условие 
че инсталацията е пусната в експлоатация не 
по-късно от 27 ноември 2003 г., спазват НДЕ на 
NOx от 450 mg/Nm3;
б) горивни инсталации, използващи твърди 
или течни горива, с обща номинална входяща 
топлинна мощност, по-малка или равна на 500 MW, 
на които е издадено разрешително за ползване 
преди 27 ноември 2002 г. или чиито оператори са 
подали пълно заявление за разрешително преди 
тази дата, при условие че инсталацията е била 
пусната в експлоатация най-късно на 27 ноември 
2003 г., и чийто период на експлоатация не надви-
шава 1500 експлоатационни часа годишно, опре-
делени като плаваща средна стойност за период 
5 години, спазват НДЕ на NOx от 450 mg/Nm3;
в) горивни инсталации, използващи твърди го-
рива и имащи обща номинална входяща топлинна 
мощност над 500 MW, на които е издадено разре-
шително преди 1 юли 1987 г. и чиито период на 
експлоатация не надвишава 1500 експлоатационни 
часа годишно, определени като плаваща средна 
стойност за период 5 години, спазват НДЕ на 
NOx от 450 mg/Nm3;
г) горивни инсталации, използващи течни 
горива и имащи обща номинална входяща то-
плинна мощност над 500 MW, на които е издаде-
но разрешително преди 27 ноември 2002 г., или 
чиито оператори са подали пълно заявление за 
разрешително преди тази дата, при условие че 
инсталацията е пусната в експлоатация не по-
късно от 27 ноември 2003 г., и чийто период на 
експлоатация не надвишава 1500 експлоатационни 
часа годишно, определени като плаваща средна 
стойност за период 5 години, спазват НДЕ на 
NOx от 400 mg/Nm3;
д) за частите от горивна инсталация, които 
изпускат отпадъчните газове през една или повече 
отделни димни тръби от общ комин и чийто период 
на експлоатация не надвишава 1500 експлоата-
ционни часа годишно, определени като плаваща 
средна стойност за период 5 години, могат да се 
прилагат НДЕ по букви „б“, „в“ и „г“, при отчитане 
на общата номинална входяща топлинна мощност 
на цялата горивна инсталация; в такива случаи 
се извършва отделен мониторинг на емисиите от 
всяка от тези димни тръби.
5. Газови турбини, включително инсталации с 
комбиниран цикъл – Combined Cycle Gas Turbine 
(CCGT), използващи леки и средни дестилати 
като течни горива, спазват НДЕ на NOx от 90 
mg/Nm3 и на CO от 100 mg/Nm3. 
По отношение на газови турбини, използвани 
в аварийни случаи, чийто период на експлоатация 
не надвишава 500 експлоатационни часа годишно, 
не се прилагат определените в настоящата точка 
НДЕ. Операторът на такива инсталации води от-
четност за използваните експлоатационни часове.
6. Норми за допустими емисии (в mg/Nm3) на 
NOx и СО за горивни инсталации, използващи 
газообразно гориво:
NOx
CO
Горивни инсталации, изгарящи 
природен газ, с изключение на 
газови турбини и газови двигатели
100
100
Горивни инсталации, изгарящи газ 
от доменни пещи, коксови газове 
или нискокалорични газове от 
газифицирането от остатъци от 
рафиниране с изключение на газови 
турбини и газови двигатели
200(3)
-
Горивни инсталации, изгарящи 
други газове, с изключение на 
газови турбини и газови двигатели
200(3)
-
Газови турбини, включително ин-
сталации с комбиниран цикъл 
(CCGT), използващи за гориво 
природен газ (1)
50(1)(2)
100
Газови турбини, включително ин-
сталации с комбиниран цикъл 
(CCGT), използващи за гориво 
други газове
120
-
Газови двигатели
100
100
(1) 75 mg/Nm3 в следните случаи, в които к.п.д. на 
газовата турбина е определен по ISO при условията 
на базов товар:
а) газови турбини, използвани в комбинирана система 
за производство на топлинна и електроенергия, с общ 
к.п.д., превишаващ 75 %;
б) газови турбини, използвани в комбиниран цикъл, 
със среден общ годишен к.п.д. за електропроизводство, 
превишаващ 55 %;
в) газови турбини, за механични задвижвания.
(2) За газови турбини в инсталации с единичен 
цикъл, които не попадат в никоя от категориите, 
посочени в забележка (1), но чийто к.п.д. над-
вишава 35 %, определен по ISO при условията 
на базов товар, НДЕ на азотни оксиди (NOx) са 
50 х η/35, където η е к.п.д. на газовата турбина, из-
разен в проценти, определен по ISO при условията 
на базов товар. 
(3) 300 mg/Nm3 за горивни инсталации с обща номи-
нална входяща топлинна мощност, по-малка или равна 
на 500 MW, на които е издадено разрешително за 
ползване преди 27 ноември 2002 г. или чийто опера-
тор е подал пълно заявление за разрешително преди 
тази дата, при условие че инсталацията е пусната в 
експлоатация не по-късно от 27 ноември 2003 г. 
а) за газовите турбини, включително инстала-
циите с комбиниран цикъл (ССGT), определените 
в таблицата от настоящата точка, НДЕ на азотни 
оксиди (NOx) и на въглероден оксид (СО) се при-
лагат само при натоварване над 70 %;
б) за газовите турбини, включително инста-
лациите с комбиниран цикъл (CCGT), на които 
е издадено разрешително за ползване преди 27 
ноември 2002 г. или чиито оператори са подали 
пълно заявление за разрешително преди тази 
дата, при условие че инсталацията е пусната в 
експлоатация не по-късно от 27 ноември 2003 г., 
и чийто период на експлоатация не надвишава 
1500 експлоатационни часа годишно, определени 
като плаваща средна стойност за период 5 години, 
нормата за допустими емисии на NOx е 150 mg/
Nm3, ако изгарят природен газ, и 200 mg/Nm3, ако 
изгарят други газове или течни горива;
в) за частите от горивна инсталация, изхвърлящи 
отпадъчните газове през една или повече отделни