Държавен вестник, бр. 81, 2000 г., стр. 19

Б Р О Й  81
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  19
звена в енергийните обекти (цехове, райони,
участъци, лаборатории и др.) и взаимоотно-
шенията между тях.
Чл. 4. За всяко работно място в енергийните
обекти се изготвят:
1. длъжностна инструкция за персонала с
определение на неговите функции и задължения;
2. експлоатационна инструкция за работа със
съоръженията при всички режими;
3. общи правила за вътрешния ред в енер-
гийното предприятие, за безопасност на труда
и за пожарна и аварийна безопасност.
Чл. 5. Технически прегледи, проверки и из-
питвания на надзорни съоръжения с повишена
опасност в енергийните обекти се извършват
само от лица, които притежават разрешение за
извършване на дейността, издадено в съответ-
ствие с действащото законодателство.
Г л а в а  т р е т а
ПРИЕМАНЕ НА ЕНЕРГИЙНИ ОБЕКТИ
И СЪОРЪЖЕНИЯ
Чл. 6. Приемането на нови и/или реконстру-
ирани енергийни обекти или на отделни систе-
ми от тях и издаването на разрешение за пол-
зването им се извършват по реда на Наредба
№ 6 от 1999 г. за разрешаване ползването на
строежите в Република България (обн., ДВ,
бр. 72 от 1999 г.; попр., бр. 76 от 1999 г.).
Чл. 7. Преди приемането на енергийни обек-
ти се извършват:
1. единични изпитвания на съоръженията и
функционални проби на отделните системи;
2. пробно пускане на основните и спомага-
телните съоръжения на енергийни блокове;
3. комплексни изпитвания;
4. седемдесет и две часови проби при експлоа-
тационни условия.
Чл. 8. (1) Единичните изпитвания на съоръ-
женията и функционалните проби на отделни-
те системи се изпълняват след окончателното
завършване на строителните и монтажните
работи по проектните схеми.
(2) Преди изпитванията задължително се
проверяват изискванията на строителните нор-
ми, указанията на заводите производители или
на доставчика, спазването на инструкциите за
монтаж на съоръженията и другите норматив-
ни актове, както и изискванията за безопасност
на труда и за пожарна и аварийна безопасност.
(3) При пробното пускане на енергийни бло-
кове се проверяват:
1. годността за работа на съоръженията и
технологичните схеми;
2. настройката на всички системи за управ-
ление, автоматично регулиране и защити;
3. блокировките;
4. сигнализациите и контролно-измервател-
ните прибори.
(4) Пробното пускане на енергийни обекти
се извършва, след като са изпълнени следните
условия:
1. назначен е обучен експлоатационен и ре-
монтен персонал (със сертификат за провере-
ни знания);
2. изготвени са на български език необходи-
мите експлоатационни инструкции, оператив-
ни схеми и друга оперативно-техническа доку-
ментация;
3. подготвен е запас от гориво, материали,
инструменти и резервни части в предвидените
количества;
4. проверено е нормалното действие на сред-
ствата за оперативни връзки, автоматичните
системи за пожарна сигнализация и пожарога-
сене, аварийното осветление, както и на систе-
мите за контролиране замърсяването на окол-
ната среда;
5. монтирани и настроени са системите за
управление, сигнализация и защити.
Чл. 9. (1) При комплексните изпитвания се
определя работоспособността на приемания
енергиен обект в условията на съвместна рабо-
та на основните и спомагателните съоръжения
при реални експлоатационни режими и номи-
нален товар.
(2) Забранява се извършването на комплек-
сни изпитвания на съоръжения по временни
схеми, които не са предвидени в проекта.
Чл. 10. (1) За начало на комплексните изпит-
вания на електрогенериращите мощности се
приема моментът на включване на генератора в
паралел, а на топлогенериращите мощности—
включването им в топлопреносната мрежа.
(2) За начало на комплексните изпитвания
на останалите съоръжения се приема момен-
тът на включване и поставянето им под товар
в режим, определен от нормативни актове или
от инвеститора.
Чл. 11. (1) Комплексното изпитване на енер-
гийните обекти се смята за успешно завършено
след 72-часовите проби, когато е извършено при
нормална и непрекъсната работа на основните
съоръжения и при постоянна или последовател-
на работа на всички спомагателни съоръжения
съгласно проектната схема. Изпитването трябва
да бъде извършено с проектните гориво и пара-
метри на парата (газа) за топлоелектрическите
централи (ТЕЦ) и с проектния напор и разход на
вода за водноелектрическите централи (ВЕЦ).
(2) За ВЕЦ и помпено-акумулиращите вод-
ноелектрически централи (ПАВЕЦ) комплек-
сното изпитване включва и 3 автоматични пус-
ка, а за газотурбинните устройства—10 автома-
тични пуска.
(3) Комплексното изпитване на електричес-
ките мрежи се приема за успешно проведено
при условията на нормална и непрекъсната
работа под товар на електропроводите в про-
дължение на 72 h, а за останалите съоръжения—
в продължение на 24 h.
(4) Комплексното изпитване на топлопре-
носните мрежи се приема за успешно проведе-
но при условия на нормална и непрекъсната
работа на съоръженията под товар с номинал-
но налягане в продължение на 24 h.
(5) Когато комплексното изпитване не може
да бъде проведено съгласно изискванията на
ал. 1, условията, при които е проведено, се от-
белязват в акта за приемане на обекта.