Държавен вестник, бр. 49, 2013 г., стр. 37

БРОЙ  49	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  37  
4. комбинирана канализационна мрежа 
(комбинация от смесена и разделна канали-
зационна мрежа).
(3) Изборът на вида на канализационната 
мрежа във всеки конкретен случай се извършва 
при отчитане на:
1. предвижданията на действащите устрой-
ствени планове или на регионалните и/или 
общинските планове за развитие в случаите, 
когато няма действащ общ устройствен план;
2. предвижданията на генералните планове 
за развитие на водопроводните и канализа-
ционните системи и съоръжения;
3. вида и хидравличния капацитет на съ-
ществуващата канализационна мрежа;
4. наклоните на терена на урбанизирана-
та територия, вида на почвата, геоложките, 
хидрогеоложките и други местни условия;
5. наличието на водоприемници и коти на 
характерните водни нива;
6. степента на застрояване; 
7. вида, размерите и дълбочината на фун-
диране на сградите;
8. наличието на ПСОВ (технологична 
схема, техническо състояние, хидравличен и 
технологичен капацитет);
9. необходимостта от канализационни пом-
пени станции и техния капацитет;
10. нормативните изисквания за опазване 
качеството на водите на водоприемниците, 
включително на разрешителното за заустване 
от канализационната система;
11. данните от предварителните проучва-
ния и технико-икономическите анализи на 
подходящи вариантни решения;
12. нормативните изисквания при разпо-
лагането на канализационните тръбопроводи 
и съоръжения.
Чл. 11. (1) За извършване на проверка на 
резултатите при проектирането на разделни 
дъждовни и на смесени канализационни мре-
жи, обхващащи водосборни области над 200 ha, 
се прилагат компютърни модели за симулиране 
на оттока в съответствие с приложение № 6 
в случаите, когато при прединвестиционните 
проучвания е изяснено, че съществуват и са 
предоставени от възложителя следните ос-
новни технически данни:
1. цифрови данни на електронен носител 
за съществуващата канализационна мрежа 
(вид на канализационната мрежа, вид на ка-
нализационната мрежова система, степен на 
изграденост, пространствена конфигурация, 
материал, от който са направени тръбите, 
съоръжения по мрежата, техническо състоя-
ние и хидравличен капацитет на мрежата и 
съоръженията, отводнителна норма в l/h.d 
към момента на проектиране и към края на 
проектния експлоатационен период на кана-
лизационната система);
2. цифрови данни на електронен носител 
за съществуващата водоснабдителна система 
(степен на изграденост, пространствена кон-
фигурация, техническо състояние, физически 
загуби на вода, водоснабдителна норма в l/h.d 
към момента на проектиране и към края на 
проектния експлоатационен период на кана-
лизационната система);
3. цифрови данни на електронен носител 
за повърхностните водни обекти (водопри-
емниците на отпадъчните води) (характерни 
водни количества, водни стоежи и водни 
нива с определена обезпеченост, наличие, 
вид и пространствена конфигурация на речна 
корекция или на брегови укрепвания, цели 
за водоприемника);
4. цифрови данни на електронен носител 
от симулационни изследвания (при наличие 
на съществуващи такива или проведени в ре-
зултат на отделно възлагане) за хидравличния 
капацитет на съществуващата канализационна 
мрежа (при проектиране на реконструкции, 
преустройства и основни ремонти) при харак-
терни хидравлични натоварвания чрез използ-
ване на компютърни модели за симулиране 
на оттока в съответствие с приложение № 6;
5. цифров модел на терена на урбанизира-
ната територия с отразяване на съответните 
устройствени, застроителни и хидроложко-
хидравлични характеристики; 
6. данни от хидроложки изследвания 
вследствие многогодишни наблюдения, акту-
ализирани с хидравличните особености към 
момента на проектиране (например синхро-
низирани данни от измервания, регистрирани 
в продължение на най-малко един пролетно-
летен период, посредством инсталирани в ур-
банизираната територия дъждомерни апарати 
(плювиографи) с микропроцесорни устройства 
за непрекъснато регистриране, съхранение и 
трансфер на данни за валежните височини и 
инсталирани на подходящи места в канализа-
ционната мрежа датчици и микропроцесорни 
устройства за непрекъснато регистриране, 
съхранение и трансфер на данни за скоростта 
и водното количество в определените сечения 
с оглед използването им за калибриране и 
проверка на симулационния модел).
(2) В случаите, когато със заданието за про-
ектиране се изискват определени технологии и 
компютърни модели за симулиране на оттока 
в съответствие с приложение № 6 и не същест-
вуват основните технически данни по ал. 1, 
възложителят възлага тяхното разработване. 
(3) При проектирането на реконструкции 
и/или основни ремонти на съществуващи ка-
нализационни мрежи заедно с изискванията 
при тяхното проектиране, определени в тази 
наредба, се отчитат допълнително периодът 
им на експлоатация, местоположението и 
видът на канализационната мрежа и на вло-
жените строителни продукти, както и всички 
налични данни при техническата експлоата-
ция на мрежата при аварийни ситуации и/
или наводнения в прилежащите територии и 
техните въздействия върху околната среда.