Държавен вестник, бр. 5, 2016 г., стр. 112

СТР.  112	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  5
но входовете/изходите, фоайетата, коридорите, 
стълбищата, експозиционните пространства 
и достъпа до фондохранилищата.
(2) За наличието на система за видеонаб-
людение служителите и посетителите се ин-
формират с информационни табели и знаци.
(3) Не се допуска монтирането на датчици 
за видеонаблюдение в тоалетните кабини.
Чл. 236. В експозиционните пространства 
и в отделенията на фондохранилищата се 
предвиждат паникбутони или други комуни-
кационни средства, свързани с охраната на 
сградата.
Чл. 237. В музеите и в художествените 
галерии се предвиждат системи и оборудване 
с оглед улесняване на информираността на 
хората с увреждания за излаганите експонати.
Чл. 238. Не се допуска разполагането на 
ВиК инсталации и на инсталации за газ във 
или в непосредствена близост до помещенията, 
използвани за фондохранилища, освен когато 
това е необходимо за цели, пряко свързани 
със съхранението на музейните колекции.
Чл. 239. (1) Инсталациите, осигуряващи 
температурно-влажностен контрол, филтрира-
не на въздуха и проветряване, се свързват към 
централен пулт за наблюдение и управление.
(2) Централният пулт за наблюдение и уп-
равление се проектира в различна от участъка 
за съхраняване пожарозащитна зона или в 
отделна сграда.
(3) Вентилационните и климатичните ин-
сталации в експозиционните пространства за 
културни ценности или музейни предмети, 
изискващи специални условия на съхранение, 
и във фондохранилищата се проектират така, 
че да осигуряват предвиденото в заданието за 
проектиране качество на въздуха.
(4) Филтриращата система се поддържа 
редовно в съответствие с указанията на про-
изводителя за експлоатация на използваното 
оборудване.
Чл. 240. Фондохранилищата се оборуд-
ват с уреди за следене на параметрите на 
микроклимата. Индикаторните датчици се 
разполагат така, че да осигуряват показания, 
представителни за цялото наблюдавано прос-
транство, при отчитане на всички възможни 
екстремални условия, като например близост 
до външни стени или близост до източници 
на топлина или проветряване.
Чл. 241. (1) Изборът на асансьорни уредби 
се извършва при спазване изискванията на 
Наредба № 2 от 2009 г. за избор и проектиране 
на асансьорни уредби в жилищни и общест-
венообслужващи сгради, като при сгради с 
повече от един етаж над терена се предвижда 
най-малко един пътнически асансьор. 
(2) Ескалатори се проектират, когато това 
е предвидено със заданието за проектиране.
Раздел III
Специфични изисквания към експлоата-
ционните показатели на контролируемите 
параметри за удовлетворяване на основните 
изисквания към музеите и художествените 
галерии
Чл. 242. (1) Експлоатационните показатели 
на контролируемите параметри, свързани с без-
опасността при пожар, се определят съгласно 
Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-
технически правила и норми за осигуряване 
на безопасност при пожар. 
(2) За сградите за музеи и художествени 
галерии се спазват и следните изисквания:
1. пространствата в сградите, в които се 
съхраняват ценни експонати, се отделят с 
пожарозащитни прегради от всички страни 
или се проектират като пожарни сектори;
2. не се допуска разполагането на складови 
помещения на последния етаж при покривна 
дървена конструкция;
3. вътрешните покрития по пътищата 
за евакуация се изпълняват от строителни 
продукти с клас по реакция на огън не по-
нисък от А2.
(3) Пожарната безопасност при експлоа-
тацията на сгради за музеи и художествени 
галерии се осигурява при спазване изисква-
нията на Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за 
правилата и нормите за пожарна безопасност 
при експлоатация на обектите.
(4) За създаване на организация за осигуря-
ване на пожарната безопасност се разглеждат 
вероятните възможности за възникване на по-
жар при палеж и небрежност на обслужващия 
персонал и посетителите и при използване на 
пожароопасни източници на светлини по време 
на празници (например палене на свещи по 
време на коледните празници във фоайетата, 
в помещенията за реставрация и обслужване, 
в офисите на администрацията и др.) и се 
предприемат мерки за тяхното елиминиране, 
както и за незабавно отстраняване на неиз-
правностите в електрическите инсталации и 
съоръжения и на отоплителните уреди и съо-
ръжения и при извършване на пожароопасни 
ремонтни работи (заваряване, спояване, топло 
лепене, абразивно рязане и др.).
(5) Системите за сигурност срещу кражба 
се съобразяват с изискванията за пожарна 
безопасност и с плана за евакуация за всяка 
част от сградата. 
(6) Пожароизвестителните инсталации в 
музеите и галериите се проектират така, че 
да е осигурена възможност за предаване на 
акустични съобщения за хора със зрителни 
увреждания и на визуални предупреждения 
за хора със слухови увреждания.
Чл. 243. (1) При проектирането и експло-
атацията на сгради за музеи и художествени 
галерии се спазват и изискванията на Наредба