Държавен вестник, бр. 6, 2014 г., стр. 34

СТР.  34	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  6
за пренос на сигнали за ускоряване (съвместно 
действие) на релейните защити в двата края на 
присъединяващия електропровод.
(3) При необходимост се договаря автоматично 
дистанционно изключване на прекъсвач в съседна 
разпределителна уредба при действие на УРОП.
(4) Доставката и монтажът на апаратурата 
за пренос на сигналите са задължение на соб-
ственика на разпределителната уредба, в която 
се монтират.
(5) Времето за пренос на сигналите не трябва 
да бъде по-голямо от 20 ms.
Чл. 53. (1) Всички нелъчисти електрически 
присъединения към разпределителните уредби с 
напрежение 110 kV и по-високо трябва да бъдат 
оборудвани със системи за точна синхронизация. 
Настройките на синхронизиращите устройства 
(допустима разлика в напреженията, допустима 
разлика в честотата и допустимо дефазиране) се 
определят от оператора на електропреносната 
мрежа.
(2) Синхронните електрически генератори 
в централите, присъединени към преносната 
мрежа, трябва да бъдат съоръжени със системи 
за автоматична точна синхронизация.
(3) Когато синхронните електрически генера-
тори в централите, присъединени към преносната 
мрежа, нямат система за автоматична точна 
синхронизация, трябва да бъдат съоръжени с 
устройства за ръчна точна синхронизация и 
блокировка срещу несинхронно включване.
(4) Включването на синхронните електрически 
агрегати в паралел с електрическата мрежа по 
метода на самосинхронизацията се допуска само 
след съгласуване на всеки конкретен случай с 
оператора на съответната мрежа.
Чл. 54. (1) Операторът на електропреносната 
мрежа определя термичните електроцентрали, 
които формират остров при АЧО. Конфигурацията 
на островите и настройките на АЧО се определят 
от оператора на електропреносната мрежа, като 
се описват в защитния план на ЕЕС.
(2) Автоматично честотно отделяне не се 
изисква за атомни електроцентрали.
Чл. 55. (1) За синхронните агрегати, за които 
по данни на производителя се допуска асинхро-
нен ход (със или без възбуждане), се извършва 
проверка за устойчивост в мястото на тяхното 
присъединяване към електрическата мрежа.
(2) Асинхронен ход е недопустим за генератори 
с номинална мощност над 10 MVA. Те трябва 
да бъдат съоръжени със защита срещу загуба 
на възбуждане и защита от пренапрежение на 
ротора, въздействащи на изключване на гене-
ратора от мрежата.
(3) Синхронни генератори с номинална 
мощност над 150 MVA трябва да са съоръжени 
със защита от асинхронен ход. При загуба на 
устойчивост съответният генератор трябва да 
се изключи автоматично от мрежата, за да се 
предотврати повторно „превъртане“ на ротора.
Чл. 56. (1) Конфигурацията и настройките на 
релейните защити в електрическите централи 
се определят и предлагат в проекта, като пре-
ди началото на експлоатацията се уточняват и 
съгласуват с оператора на електропреносната 
мрежа на базата на актуализирани изчисления.
(2) Настройките на релейните защити на 
присъединенията между електрическата централа 
и електроенергийната система се определят от 
оператора на електропреносната мрежа.
(3) Настройките на релейните защити и авто-
матичните устройства, монтирани на територията 
на електрическата централа, са задължителни 
за собственика на централата и се изпълняват 
от него.
Чл. 57. За нуждите на управлението на елек-
троенергийната система всеки производител 
трябва да осигури техническите средства и да ре-
ализира следните комуникационни възможности:
1. телефон (основен и резервен, мобилен);
2. факс или електронен адрес;
3. телеизмерване и телесигнализация;
4. телеуправление;
5. телерегулиране;
6. дистанционно отчитане на данни от сред-
ствата за търговско измерване.
Чл. 58. Операторът на електропреносната 
мрежа и производителите задължително се 
договарят за разпределяне на отговорностите в 
мястото на присъединяване и уточняват следното:
1. собственост, управление, поддръжка;
2. оперативни схеми;
3. списък на съоръженията;
4. списък на средствата за измерване и те-
лекомуникация;
5. достъп до обекта;
6. проверки на релейните защити;
7. ремонтни работи;
8. координация на безопасността;
9. проверки на противоаварийни автоматики.
Раздел V
Технически изисквания за присъединяване на 
обекти на операторите на електроразпредели­
телните мрежи към преносната мрежа
Чл. 59. Присъединяването на обекти на опера-
торите на електроразпределителните мрежи към 
преносната мрежа се извършва по реда на част 
четвърта „Присъединяване на обекти на разпре-
делителните предприятия към преносната мрежа“ 
на Наредба № 6 от 2004 г. за присъединяване на 
производители и потребители на електрическа 
енергия към преносната и разпределителните 
електричес­ки мрежи.
Чл. 60. (1) За всяко място на присъединяване 
на обекти на операторите на електроразпре-
делителните мрежи към преносната мрежа се 
прилагат изискванията на раздели I, II и III на 
глава трета от тези правила.
(2) При наличие на производствени мощности 
към разпределителната мрежа присъединяването 
на разпределителната към преносната мрежа се 
урежда съгласно изискванията на раздел IV на 
глава трета от тези правила.
Чл. 61. Присъединяването на производстве-
ни мощности към разпределителната мрежа 
се извършва при спазване на изискванията на 
раздел IV от глава трета на тези правила.