Държавен вестник, бр. 72, 2004 г., стр. 94

С Т Р .  94
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  72
Чл. 719. (1) Маслените трансформатори до-
пускат продължително претоварване на всяка
от намотките с ток до 5 % от номиналния на
съответното отклонение, ако напрежението на
отклонението не превишава номиналното. Ос-
вен това в зависимост от режима на работа
системно се допускат претоварвания по стой-
ност и продължителност, разрешени от завода
производител и вътрешната инструкция за екс-
плоатация на трансформаторите.
(2) Допустимите продължителни претовар-
вания за сухи трансформатори се определят от
производителя.
Чл. 720. На автотрансформаторите с вклю-
чени в намотките за ниско напрежение генера-
тори, синхронни компенсатори или товар се
контролира токът в общата част на намотките
с високо напрежение.
Чл. 721. (1) Допуска се при аварийни режи-
ми кратковременно претоварване на трансфор-
маторите с ток, по-висок от номиналния, неза-
висимо от системата на охлаждане  и продъл-
жителността на предходните товари и темпера-
тури на охлаждащата среда, в  границите:
Маслени трансформатори
Претоварване с ток
над номиналния, %
30
45
60
75
100
Продължителност на
претоварването, min
120
80
45
20
10
Сухи трансформатори
Претоварване с ток
над номиналния, %
20
30
40
50
60
Продължителност на
претоварването, min
60
45
32
18
5
(2) Допуска се претоварване на маслените
трансформатори с ток до 40 % над номиналния
с времетраене в денонощието общо 6 часа в
продължение на 5 поредни денонощия, при ус-
ловие че началният коефициент на натоварва-
не е не по-голям от 0,93 и охлаждащите системи
на трансформатора се използват напълно.
Чл. 722. Допуска се за трансформатори с
принудително охлаждане на маслото при ава-
рийно изключване на всички вентилатори ра-
бота с номинален товар в зависимост от темпе-
ратурата на околния въздух в продължение на:
Температура на
околния въздух, °С
- 15 - 10
0
+10
+20 +30
Допустима продължи-
телност на работа, h
60
40
16
10
6
4
Чл. 723. Допуска се включване на трансфор-
маторите на номинален товар без предварител-
но подгряване при температури на околния
въздух:
1. всякакви отрицателни температури—за
трансформаторите с естествено маслено охлаж-
дане и при охлаждане с принудителна циркула-
ция на въздуха;
2. температури не по-ниски от минус 25 °С—
за трансформаторите с охлаждане с принуди-
телна циркулация на въздуха и маслото или при
охлаждане с принудителна циркулация на вода-
та и маслото; в аварийни условия се допуска
включването на пълен товар независимо от
температурата на околния въздух.
Чл. 724. (1) Разрешава се превключващите
устройства за регулиране на напрежението на
трансформаторите под товар да се включват в
работа при температура на горните слоеве на
маслото не по-ниска от минус 20 °С.
(2) Превключващите устройства се експло-
атират в съответствие с инструкцията на произ-
водителя.
Чл. 725. (1) Броят на едновременно включе-
ните в работа трансформатори се определя за
всяка електрическа уредба в зависимост от то-
варовия график, осигуреността на електроснаб-
дяване на потребителите и при минимални за-
губи на електроенергия.
(2) За корекция на товаровите графици в
електроразпределителните мрежи с напреже-
ние до 20 kV вкл. се извършват измервания на
товарите и напреженията на трансформатори-
те не по-рядко от два пъти в годината, в пери-
одите на максимални и минимални товари.
Чл. 726. (1) Трансформаторите, автотранс-
форматорите и реакторите за напрежение 110 kV
и по-високо като правило работят с директно
заземена неутрала.
(2) Допуска се трансформаторите с напре-
жение 110 и 220 kV с изпитателно напрежение
на неутралата съответно 100 и 200 kV да рабо-
тят с изолирана неутрала, ако е защитена с вен-
тилен отвод.
Чл. 727. (1) При задействане на газовото реле
на сигнал се извършва външен оглед на транс-
форматора/реактора и се взема проба от газ от
релето за анализ и проверка за горене.
(2) В случаите, когато газът гори или в него
се съдържат разложени изолационни материа-
ли, трансформаторът/реакторът незабавно се
извежда от работа.
(3) Трансформаторите и реакторите с нап-
режение 220 kV и по-високо, дори и в случаите,
когато отделеният газ не гори и в него не се
съдържат разложени изолационни материали,
се разтоварват и изключват до отстраняване на
причината за появата на газ. Ако изключване-
то предизвиква смущения в електрозахранва-
нето, те могат да останат в работа за определен
срок, съгласуван с оператора на мрежата.
Чл. 728. (1) В случаите на автоматично из-
ключване на трансформатор/реактор от защи-
ти за вътрешни повреди включването му в ра-
бота се разрешава само след оглед, измерва-
ния, анализ на газа и отстраняване на появили-
те се смущения.
(2) Допуска се едно повторно включване на
трансформатор, снабден с диференциална и
газова защита, когато изключването е предиз-
викано само от едната от двете защити и няма
видими външни признаци за повреда.
(3) В случаите на изключване на трансформа-
тор/реактор от защити, чието действие не е свър-
зано с повреда в него, трансформаторът може да
се  включи под напрежение без проверка.