Държавен вестник, бр. 76, 2016 г., стр. 80

СТР.  80	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  76
(2) При използване на методите на ВАБ за 
управление на техническото обслужване се 
възприема всеобхватен и структуриран подход 
за идентифициране на сценариите за отказ. 
Чл. 221. За изпълнение на задачите по тех­
ническото обслужване, изпитванията, надзора 
и инспекциите се разработват, валидират и 
утвърждават работни процедури. Тези про­
цедури определят и действията, които да се 
предприемат при отклонение от критериите 
за приемливост на получените резултати.
Чл. 222. (1) При въвеждане в експлоатация 
и при експлоатация се прилага всеобхватна 
система за планиране и за контрол на работите, 
която осигурява, че дейностите за техническо 
обслужване, изпитвания, надзор и инспекции 
са надлежно разрешени, изпълняват се по 
безопасен начин и се документират съгласно 
работните процедури.
(2) Планирането на работите по КСК, 
важни за безопасността, се изпълнява по на­
чин, който осигурява безопасното състояние 
на ЯЦ през цялото време на експлоатация и 
в съответствие с пределите и условията за 
експлоатация. При планиране на работите в 
зоната със строг режим се прилага принципът 
на оптимизация на радиационната защита 
на персонала. Експлоатационният персонал 
трябва активно да е включен в процеса на 
планиране и определяне на приоритетите на 
изпълнение.
(3) Разрешаване на изпълнението на рабо­
тите се извършва след подходяща и достатъчна 
оценка на риска за здравето на персонала и за 
безопасността на ЯЦ, произтичащ от дадената 
дейност, с отчитане на следните специфични 
въпроси:
1. съответствие с пределите и условията 
за експлоатация;
2. изолиране на работното място, на 
средствата за управление, механичните и 
електрическите части на КСК и маркиране;
3. мерките за радиационна защита, пожарна 
и техническа безопасност;
4. дрениране, запълване и вентилиране на 
технологичните системи;
5. средствата за дрениране и вентилиране 
на работното място;
6. контрол на извършените изменения.
Чл. 223. Извеждането на КСК, важни за 
безопасността, от работа за техническо об­
служване, изпитвания, надзор и инспекции 
се извършва само с разрешение на отговор­
ния за съответните КСК оперативен персо­
нал. Връщането на КСК в работа се извършва 
с разрешение на оперативния персонал след 
писмено потвърждение, че новата конфигура­
ция е в съответствие с пределите и условията 
за експлоатация и когато е необходимо – след 
провеждане на функционални изпитвания.
Чл. 224. (1) Коригиращото техническо 
обслужване на КСК се планира, разрешава 
и изпълнява колкото е възможно по-бързо 
и в съответствие с пределите и условията за 
експлоатация. Приоритетите на изпълнение 
зависят от относителната важност за безо­
пасността на дефектните КСК.
(2) След всяко експлоатационно събитие, 
вследствие на което са засегнати функции 
на безопасност или функционалната цялост 
на даден компонент или система, се препот­
върждават функциите на безопасност и се 
изпълняват необходимите възстановителни 
дейности, включително инспекции, изпитва­
ния, техническо обслужване и ремонт, при 
необходимост.
Чл. 225. (1) Системата на контура на топло­
носителя на реактора се изпитва на плътност 
преди подновяване на експлоатацията след 
презареждане на активната зона.
(2) Системата на контура на топлоносителя 
на реактора се изпитва на якост в края на 
всеки инспекционен интервал и в случаите, 
определени в проекта на ЯЦ.
Чл. 226. За потвърждаване на плътността 
на херметичната конструкция мерките за 
надзор включват:
1. изпитвания за определяне размера на 
изтичанията от херметичната конструкция;
2. индивидуални изпитвания на херметич­
ните проходки и средствата за херметизация, 
като шлюзове, врати и изолиращи органи, 
които са част от херметичната конструкция, 
за определяне на тяхната плътност и където 
е необходимо – на тяхната работоспособност;
3. инспекции на структурната цялост на 
металната обшивка и на напрегателните сно­
пове на херметичната конструкция.
Чл. 227. (1) Апаратурата и оборудването, 
предвидени за изпитвания и изследвания, 
се квалифицират и метрологично се прове­
ряват, преди да бъдат използвани. Воденето 
на записи и валидността на метрологичното 
осигуряване трябва да са в съответствие със 
системата за управление. 
(2) Методите и процедурите, апаратурата 
и персоналът, използвани за провеждане на 
контрол на метала на контура на топлоноси­
теля на реактора, се квалифицират.
(3) В случаите, когато се открият недопус­
тими дефекти на метала или нови индикации 
за дефекти в дадена област, се извършват 
допълнителни изследвания в проблемната 
област и в други аналогични на нея области. 
Обхватът на по-нататъшните изследвания 
зависи от естеството на дефектите и от сте­
пента, в която засягат оценките на ядрената 
безопасност и възможните последствия. 
Чл. 228. (1) Експлоатиращата организация 
разработва, прилага, оценява и подобрява 
програма за управление на стареенето, за да 
установи всички механизми на стареене на 
КСК, важни за безопасността, да определи 
техните възможни последствия, както и не­
обходимите мерки за поддържане на тяхната 
работоспособност и надеждност.