Държавен вестник, бр. 17, 2005 г., стр. 32

С Т Р .  32
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  17
1.1.3.3. щепселните съединения на веригите за
БСНН и ПСНН отговарят на следните изисквания:
а) щепселите не могат да се включват в кон-
такти, захранвани с други напрежения;
б) контактите не позволяват въвеждането на
щепсели за други напрежения;
в) щепселите и контактите на веригите за БСНН
са без защитен контакт;
г) щепселите за БСНН не могат да бъдат въве-
дени в контакти за ПСНН; и
д) щепселите за ПСНН не могат да бъдат въве-
дени в контакти за БСНН, но могат да имат защи-
тен контакт.
1.1.4. Изисквания към веригите за БСНН:
1.1.4.1. тоководещите части на веригите за
БСНН не се свързват електрически със:
а) земята;
б) други тоководещи части;
в) защитни проводници на други вериги;
1.1.4.2. достъпните токопроводими части не се
свързват преднамерено със:
а) земята;
б) защитни проводници или достъпни токопро-
водими части на други вериги;
в) токопроводими части; за електрообзавежда-
не, което поради местоположението си е неподвиж-
но свързано към токопроводими елементи, тази
защитна мярка остава приложима само ако може
да се установи, че тези части не могат да получат
по-високо напрежение от определеното в т. 1.1.1;
1.1.4.3. когато номиналното напрежение на ве-
ригата е по-голямо от 25 V ефективна стойност
при променливо напрежение или е по-голямо от
60 V при постоянно напрежение без пулсации, за-
щитата срещу директен допир се осигурява чрез:
а) прегради или обвивки, осигуряващи степен
на защита най-малко IP 2X или IP XXB, или
б) изолация, която издържа променливо изпит-
вателно напрежение 500 V ефективна стойност в
продължение на 1 min.
Когато номиналното напрежение е не по-голя-
мо от 25 V ефективна стойност при променливо
напрежение или е не по-голямо от 60 V при посто-
янно напрежение без пулсации, не се изисква за-
щита срещу директен допир. Такава защита обаче
може да е необходима за някои условия на външни
въздействия.
1.1.5. Изисквания към веригите за ПСНН:
1.1.5.1. когато веригите са свързани със земята
и не се изисква безопасното свръхниско напреже-
ние да отговаря на изискванията на т. 1.1.4, се спаз-
ват изискванията на т. 1.1.5.2 и 1.1.5.3, като вери-
гите могат да бъдат заземени чрез свързване със
защитния проводник на електрическата уредба;
1.1.5.2. защитата срещу директен допир се оси-
гурява чрез:
а) прегради или обвивки, осигуряващи степен
на защита най-малко IP 2X или IP XXB, или
б) изолация, която издържа променливо напре-
жение с ефективна стойност 500 V в продължение
на 1 min;
1.1.5.3. въпреки изискването на т. 1.1.5.2 защи-
та срещу директен допир не е необходима във вът-
решността или извън сградата, ако е предвидена
главна връзка за изравняване на потенциалите
съгласно т. 3.1.2, заземителното устройство и дос-
тъпните токопроводими части на веригите за
ПСНН са свързани със защитен проводник към
главната защитна клема и номиналното напреже-
ние е не по-голямо от:
а) 25 V ефективна стойност при променливо
напрежение или 60 V при постоянно напрежение
без пулсации, ако електрообзавеждането нормал-
но се използва само в сухи места и не се очакват
значителни контакти между тоководещите части
и човешкото тяло;
б) 6 V ефективна стойност при променливо
напрежение или 15 V при постоянно напрежение
без пулсации—в останалите случаи.
2. Защита срещу директен допир (защита сре-
щу поражения от електрически ток при нормална
работа или основна защита)
2.1. Защита чрез изолиране на тоководещите
части
2.1.1. Тоководещите части се изолират изцяло
посредством изолация, която може да се снеме само
чрез разрушаване, като по този начин се предот-
вратява всякакъв контакт с тях.
2.1.2. За фабрично произведено електрообзавеж-
дане изолацията отговаря на изискванията на стан-
дартите за съответното електрообзавеждане.
2.1.3. За друго електрообзавеждане защитата
се осигурява чрез изолация, способна сигурно да
понася въздействията—механични, химични, елек-
трически и термични, на които може да бъде под-
ложена при работа. Като правило бои, лакове,
емайли и аналогични продукти не се считат за
достатъчна изолация от гледна точка на защитата
срещу поражения от електрически ток при нор-
мална работа.
2.1.4. Когато изолацията се изпълнява в проце-
са на изграждане или монтаж на електрическата
уредба, нейното качество се проверява чрез изпит-
вания, аналогични на тези за фабрично произведе-
но електрообзавеждане.
2.2. Защита чрез прегради или обвивки
2.2.1. Тоководещите части се разполагат във
вътрешността на обвивки или зад прегради със
степен на защита не по-малка от IP 2Х или IP ХХВ.
Когато при замяна на части (лампи или вложки на
предпазители) се получат отвори с по-големи раз-
мери или когато са необходими по-големи отвори
за правилното функциониране на електрообзавеж-
дането, съобразно валидните за електрообзавеж-
дането предписания трябва:
а) да са взети необходимите предпазни мерки
за предотвратяване на случаен допир на хора или
домашни животни до тоководещите части, и
б) хората да са информирани, доколкото е въз-
можно, че частите, които стават достъпни през
отвора, са тоководещи и не трябва преднамерено
да бъдат допирани.
2.2.2. Горните хоризонтални повърхности на
прегради или хоризонталните обвивки, когато са
леснодостъпни, имат степен на защита не по-мал-
ка от IP 4X или IP ХХD.
2.2.3. Преградите или обвивките трябва да се
закрепват сигурно и да имат достатъчна здравина
и трайност, за да поддържат изискваните степени
на защита с достатъчно отделяне от тоководещи-
те части в обичайните условия на нормална екс-
плоатация, като се отчитат външните влияния.