Държавен вестник, бр. 49, 2013 г., стр. 68

СТР.  68	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  49
№ 2 от 2005 г. за проектиране, изграждане 
и експлоатация на водоснабдителни системи 
(ДВ, бр. 34 от 2005 г.).
(4) Безнапорните канализационни тръбо-
проводи и ревизионните шахти и отвори се 
изпитват на водонепропускливост в съответ-
ствие с проектните изисквания и изискванията 
на тази наредба.
(5) За извършените предварителни и окон-
чателни изпитвания се съставят протоколи. 
Чл. 180. (1) Шахтите се изпитват на водо-
непропускливост не по-рано от 24 часа след 
напълването им с вода.
(2) Предварителното изпитване на шахтите 
на водонепропускливост се приема за успешно, 
ако няма изтичане на вода. Окончателното 
изпитване на водонепропускливост се прие-
ма за успешно, ако в продължение на 30 min 
водното ниво в шахтата спадне с не повече 
от 0,2 m.
(3) За всички извършени предварителни 
и окончателни изпитвания се съставят про-
токоли.
Чл. 181. Хидравличното изпитване на 
топлопроводите на площадките на ПСОВ се 
извършва в съответствие със съответните 
нормативни актове, изискванията на проекта 
и указанията за изпитване на производителите 
на тръбите.
Г л а в а  о с е м н а д е с е т а
ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА 
ПРЕЧИСТВАТЕЛНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ
Чл. 182. При техническата експлоатация 
на съоръженията за третиране на отпадъчни 
води и утайки се спазват проектните указания 
за техническа експлоатация съобразно прило-
жените технологични процеси за осигуряване 
на устойчив хидравличен и технологичен 
режим в динамични условия през целия 
им експлатационен период в съответствие 
с изискванията на проекта и приложимите 
нормативни актове за опазване на водите и 
на околната среда.
Чл. 183. (1) При техническата експлоатация 
на съоръженията се контролират и ограничават 
вредните въздействия вследствие образува-
нето на миризми, шум, токсични вещества, 
аерозоли и пяна.
(2) До площадката на пречиствателните 
станции не се допускат неупълномощени лица.
Чл. 184. (1) При техническата експлоа-
тация на ПСОВ се осигуряват и гарантират 
здравословни и безопасни условия на труд 
на персонала в съответствие с изискванията 
на нормативните актове, като се определят 
рисковете и опасностите в зависимост от 
извършваните технологични процеси при 
пречистването на отпадъчни води.
(2) При извършване на дейностите, свър-
зани с вземане на проби от входа и изхода 
на отделните съоръжения или потоци, се 
осигуряват безопасни условия за персонала 
и съответната пробовземна техника.
(3) Лабораторни анализи се извършват 
съгласно плана за собствен мониторинг на 
ПСОВ.
(4) Собственият мониторинг за целите на 
изпълнение на изискванията на разреши-
телното за заустване се извършва съгласно 
наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 12 ЗВ.
Чл. 185. В затворени помещения, в които 
е възможно образуването на влажна атмос-
фера и замърсен въздух или има опасност 
от експлозия, се предвижда подходяща за 
конкретните условия вентилация, газоизвес-
тителна инсталация и сигнализация.
Чл. 186. За осигуряване на необходимите 
условия за техническа експлоатация се взе-
мат мерки срещу замръзване и заледяване 
на пътищата и пътеките на територията на 
пречиствателната станция.
Чл. 187. При съхраняване и транспорти-
ране на опасни течни химикали или горива 
се предприемат необходимите мерки за пре-
дотвратяване на вредните въздействия върху 
околната среда от аварийни изтичания и 
изпарения.
Чл. 188. Заваръчните работи по съоръже-
ния и тръбопроводи за лесно възпламеними 
и/или взривоопасни течности, горива или 
газове, напорни съдове и др. се извършват 
от висококвалифициран персонал с докумен-
тирана правоспособност и при използване 
на устройства за установяване на възможни 
течове и обгазяване.
Чл. 189. (1) При техническата експлоатация 
на помпените и компресорните станции се 
контролират:
1. дебитът;
2. налягането;
3. продължителността на работа през де-
нонощието;
4. консумацията на електрическа енергия;
5. температурата ва въздуха в тръбопро-
водите след компресорите и др.
(2) По време на експлоатацията се записват 
възникналите нарушения и авариите.
(3) При компресорите с ниско налягане и 
висок въздухообмен (въздуходувките) се кон-
тролира съдържанието на прах и/или масла 
във въздуха.
Чл. 190. (1) Контролът на състоянието на 
помпите, компресорите, двигателите, арма-
турите, измервателните устройства и др. се 
извършва всеки ден.
(2) По време на работа на помпите, респек-
тивно на компресорите, се проверява херме-
тичността на тръбопроводите и арматурите.