Държавен вестник, бр. 21, 2005 г., стр. 39

Б Р О Й  21
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  39
4. зона клас П-III—разположената извън
помещението зона, в която се ползват горими
течности с пламна температура над 61 °С или
твърди горива.
Чл. 443. Взривоопасната зона включва по-
мещение или ограничено пространство в поме-
щение или съоръжения, разположени на от-
крито, в които има или могат да се образуват
взривоопасни смеси (смес с въздуха на горими
газове, пари на лесно възпламеняващи се теч-
ности, горими прахове или влакна с долна гра-
ница на концентрацията на възпламеняване не
по-голяма от 65 g/m3, която смес при определе-
на концентрация се взривява при възникване
на източник, предизвикващ взрива). Взриво-
опасни смеси могат да се получат освен при
смесването с въздуха, така и с кислорода или
други окислители (например хлор).
Чл. 444. Взривоопасните зони в зависимост
от вида на взривоопасната смес се класифици-
рат на класове, както следва:
1. за смес от газове и пари—клас В-I, съот-
ветно с подкласове В-Iа, В-Iб, В-Iг;
2. за смес от прахове и влакна—клас В-II и
В-IIа.
Чл. 445. (1) За взривоопасна зона в помеще-
ние се смята целият обем от помещението, ако
взривоопасната смес запълва над 5 % от сво-
бодния му обем.
(2) Когато взривоопасната смес е до 5 %, взри-
воопасната зона се ограничава в границите до
5 m по хоризонталата и вертикалата от габари-
тите на технологичното съоръжение, разполо-
жено в помещение, от което могат да се отделят
горими газове или пари. Извън тези граници
помещението се смята за невзривоопасно.
Чл. 446. Работата по електрообзавеждането
в пожароопасни и взривоопасни зони се извър-
шва от персонал, които е запознат със:
1. свойствата на отделяните при производ-
ствения процес газове, пари, аерозоли или пра-
хове, които могат да образуват с въздуха или
други окислители пожароопасни или взриво-
опасни смеси;
2. класа на зоните с пожарна и взривна опас-
ност;
3. защитните и конструктивните изпълнения
на електрообзавеждането.
Чл. 447. При работа в пожароопасни и взри-
воопасни зони се спазват изискванията на про-
изводителя на електрообзавеждането, отразе-
ни във вътрешните инструкции на обекта и
предписанията на органите за пожарна и ава-
рийна безопасност.
Чл. 448. Забранява се подмяната на елемен-
ти или съоръжения от електрообзавеждането с
такива, които не съответстват на класа на опас-
ната зона и проектното ниво на защита.
Чл. 449. (1) Работите по профилактика и
поддържане на електрообзавеждането в пожа-
роопасни и взривоопасни зони се извършват с
пълно изключване на напрежението.
(2) Основните ремонти на електросъоръже-
нията, имащи експлозивна защита, се извърш-
ват само от лица, освидетелствани от упълно-
мощена изпитвателна организация.
Чл. 450. (1) За работа във взривоопасни зони
се използват инструменти, които не образуват
искри при ползването им.
(2) При наличие на ацетилен се забранява
използването на медни и помеднени инстру-
менти.
(3) Не се разрешава използването на облек-
ло, което натрупва електростатичен заряд за
работа във взривоопасни зони.
Чл. 451. Влизането в кабелен тунел, колек-
тор, канал и др. в район с възможност за обга-
зяване се извършва със специални защитни
средства (изолиращи противогази) или след
предварителна проверка за отсъствие на газ с
газов анализатор и записване на данните в на-
ряда или оперативния дневник.
Чл. 452. (1) Забранява се използването на
електронагревателни уреди в нормално изпъл-
нение в пожароопасни и взривоопасни зони, в
които се съхраняват горими материали, чиято
температура на самозапалване е по-ниска или
равна на температурата на нагретите части на
нагревателния уред.
(2) В изключителни случаи с разрешение на
местните органи на пожарната и аварийната
безопасност в пожароопасните зони могат да се
използват електронагревателни уреди, като се
вземат специални мерки.
Чл. 453. Забранява се:
1. поставянето на лампи с по-голяма мощ-
ност от указаната в табелката на осветително-
то тяло;
2. използването на натриеви лампи;
3. използването на живачни лампи с високо
налягане в осветителни тела с експлозивна за-
щита “е”.
Чл. 454. (1) Изгорелите електрически лам-
пи се подменят само при изключено напреже-
ние. Осветителните тела се изпробват в напъл-
но затворено състояние.
(2) Пренасянето и подмяната на луминес-
центни лампи във взривоопасни зони се извър-
шва с повишено внимание и с предприемането
на мерки срещу тяхното счупване.
Чл. 455. (1) При счупване на защитно стък-
ло на осветително тяло то се подменя само с
оригинално.
(2) В случай че подмяната по ал. 1 не може
да се извърши веднага, осветителното тяло се
изключва и отделя от инсталацията, а получе-
ните отвори се уплътняват.
Чл. 456. (1) Електрически измервания с пре-
носими средства в зони с взривоопасна смес се
извършват по безконтактен начин или без опас-
ност от образуване на искри с уреди, имащи
маркировка за експлозивна защита, съответст-
ващи на класа на зоната, групата и температур-
ния клас на експлозивната среда.
(2) Изискванията по ал. 1 се отнасят и за
всички преносими средства за измерване със
самостоятелно батерийно или мрежово за-
хранване, използвани за контрол на работна-
та среда като микроклимат, шум, осветеност,
електромагнитни полета, лъчения, чистота на
въздуха и др.