Държавен вестник, бр. 82, 2004 г., стр. 21

Б Р О Й  82
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  21
състоянието на работещите и да не допуска
палене на огън в близост или създаване на
условия за образуване на искри. Работещите
трябва да са екипирани с шлангови или изо-
лиращи противогази.
Чл. 182. (1) Спускането на работници в ре-
зервоари и шахти, които нямат стълби, се из-
вършва посредством метални стълби, чиито
приспособления за закрепване не образуват
искри при удар или триене.
(2) Работниците трябва да се спускат в шах-
тите, изкопите и резервоарите с поставени спа-
сителни колани. На повърхността трябва да
дежурят не по-малко от двама души, които да
държат краищата на въжетата от спасител-
ните колани на спуснатите работници и да наб-
людават непрекъснато за здравословното им
състояние.
(3) При изкопни работи на повредени под-
земни газопроводи се вземат подходящи мерки
за недопускане запалването на газа, изтичащ
от газопровода.
(4) При разкопаване на повредени газопро-
води с налягане над 0,01 МРа налягането в тях
трябва да се намали до тази стойност.
(5) Изкопни работи около подземни резер-
воари се извършват само след отстраняване на
втечнения въглеводороден газ от тях и дегази-
рането им.
Чл. 183. (1) Отстраняване на отложения и
заледявания в газопроводите се извършва с пара
при налягане в тях не по-високо от 0,05 МРа.
(2) Отстраняване на отложенията и зале-
дяванията се извършва при изключен газо-
провод.
(3) При отстраняване на наслоявания работ-
ниците трябва да са с поставени противогази, а
помещенията се проветряват.
(4) Потребителите на газ се предупреждават
за извършване на работите по ал. 1.
Чл. 184. (1) Собственици или ползватели,
които експлоатират газови съоръжения и ин-
сталации, консумиращи над 37 kg/h, осигуряват
аварийна група с денонощно дежурство.
(2) При консумация, по-малка от посочена-
та в ал. 1, вместо аварийна група се организира
дежурство от подготвени работници.
(3) Дейностите по ал. 1 и 2 може да се възло-
жат на лице, което е получило разрешение за
това от председателя на Държавната агенция
за метрология и технически надзор (ДАМТН)
или от оправомощени от него длъжностни лица
от Главна дирекция “Инспекция за държавен
технически надзор” (ГД “ИДТН”) по реда на
чл. 36 на Закона за техническите изисквания
към продуктите.
(4) Съобщенията, постъпващи в аварийната
група, се регистрират в специален дневник. В
този дневник се отбелязват времето на получа-
ване на съобщението, часът на тръгване на ава-
рийния персонал, времетраенето и отстранява-
нето на повредите, характерът им и работите,
които са извършени.
(5) При получаване на съобщение дежурни-
ят на аварийната група дава указания на извес-
тителя за вземане на необходимите мерки за
предотвратяване развитието на аварията.
Г л а в а  ч е т в ъ р т а
ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР
Раздел I
Общи изисквания
Чл. 185. (1) Органи за технически надзор на
газовите съоръжения и инсталации са:
1. председателят на ДАМТН чрез ГД
“ИДТН”;
2. лица, получили лицензия от председателя
на ДАМТН по реда на Наредбата за условията
и реда за издаване на лицензии на лица за осъ-
ществяване на технически надзор на съоръже-
ния с повишена опасност и за реда за водене на
регистър на съоръженията, приета с Постанов-
ление № 187 на Министерския съвет от 2000 г.
(обн., ДВ, бр. 79 от 2000 г.; изм., бр. 115 от 2002 г.
и бр. 17 от 2003 г.).
(2) Разпределението на видовете газови съ-
оръжения и инсталации за осъществяване на
технически надзор между органите по ал. 1, т. 1
и 2 се определя с наредбата по ал. 1, т. 2.
Чл. 186. (1) Газовите съоръжения и инста-
лации се изграждат по инвестиционни проек-
ти, заверени от органите за технически над-
зор. На заверяване подлежат частите на про-
ектите, отнасящи се до газовите съоръжения
и инсталации.
(2) Органите за технически надзор извърш-
ват експертиза на проекта по ал. 1 в 20-дневен
срок от получаването му, заверяват проекта или
отказват да го заверят и писмено уведомяват
заявителя.
(3) Органите за технически надзор заверя-
ват с подпис и печат проекта по ал. 1, когато
предвидените проектни решения съответстват
на изискванията на наредбата, а когато не съ-
ответстват, органите за технически надзор мо-
тивират писмено отказа си да заверят проекта.
(4) Алинеи 1—3 не се прилагат за газовите
съоръжения и инсталации, за които в наредба-
та по чл. 7 ЗТИП се изисква да бъде оценено
съответствието им със съществените изисква-
ния след тяхното монтиране на мястото, къде-
то ще се експлоатират.
Чл. 187. (1) Газовите съоръжения и инста-
лации, за които няма наредби по чл. 7 ЗТИП, се
произвеждат по конструкторска документация,
заверена от органите за технически надзор,
която включва:
1. обяснителна записка с данни за работните
параметри;
2. изчислителна записка с якостни и други
изчисления;
3. конструктивни чертежи;
4. данни за предвидените материали, арма-
тура, предпазни устройства, контролно-измер-
вателни уреди и автоматика;