Държавен вестник, бр. 4, 2002 г., стр. 51

Б Р О Й  4
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  51
1987 г. за задължителните предварителни и пе-
риодични медицински прегледи на работници-
те (обн., ДВ, бр. 16 от 1987 г.; изм. и доп., бр. 65
от 1991 г., бр. 102 от 1994 г.);
3. притежават четвърта квалификационна
група;
4. спазват и прилагат нормите за техническа
безопасност, определени в Правилника по безо-
пасността на труда и експлоатацията на електри-
ческите уредби и съоръжения (Д-01-008) (изда-
ден през 1986 г.; изм. и доп., окръжно № 15.00.504
от 27.ХII.1988 г. МИП и ЦС на БПС, Информаци-
онен бюлетин по труда на МТСГ, бр. 1 от 1992 г.,
бр. 3 от 1995 г., бр. 9 и 10 от 1996 г.);
5. спазват и прилагат нормите на техническа
експлоатация на енергопотребителите.
(3) Редът за приемане и предаване на смя-
ната се определя с длъжностната инструкция,
при което:
1. всеки дежурен при постъпване на работа е
длъжен да приеме смяната от предшестващия
го дежурен, а при завършване на дежурството—
да предаде смяната на следващия го по график;
2. предаващият смяната е длъжен да запознае
приемащия със състоянието и режима на работа
на основните съоръжения и с всички изменения
в схемата на захранване или управление;
3. приемането и предаването на смяната се
оформя със съответното записване в експлоа-
тационен или оперативен дневник, в който се
подписват предалият и приелият смяната;
4. дежурният е длъжен да изпълнява всички
нареждания и указания на дежурния енергодис-
печер, с изключение на тези, които явно заст-
рашават безопасността на хората или изправ-
ността на съоръженията.
Раздел VI
Експлоатационни пунктове за поддържане и
ремонт на контактната мрежа и захранващи
електропроводи на диспечерска централиза-
ция—подрайон по контактната мрежа
Чл. 323. (1) Експлоатационното поддържа-
не и ремонта на контактната мрежа и елект-
ропроводите за захранване на диспечерската
централизация се осъществява от подрайоните
по контактната мрежа. В повечето случаи учас-
тъкът на контактната мрежа и електропрово-
дите за захранване на диспечерската централи-
зация, поддържани от определен подрайон по
контактната мрежа, съвпада с този, захранван
от съответната тягова подстанция.
(2) Персоналът на подрайон по контактната
мрежа се състои от началник, механици, елек-
тромонтьори и машинисти на специализирани
ремонтни машини.
(3) За осъществяване на дейността си подра-
йонът по контактната мрежа разполага с тех-
ническа сграда с хале за специализирани ремонт-
ни машини и аварийна кола, материали и ре-
зервни части за контактната мрежа и елек-
тропроводите за диспечерската централизация.
Г л а в а  д в а д е с е т  и  п е т а
СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА НЕТЯГОВО ЕЛЕКТРО-
ЗАХРАНВАНЕ
Чл. 324. Съоръженията за нетягово елект-
розахранване са:
1. електрическите мрежи средно и ниско
напрежение, трансформаторните постове, вън-
шните и вътрешните инсталации за осветление,
технологични и битови нужди на стационарни
железопътни обекти, както и захранването на
външни на Националната компания “Железо-
пътна инфраструктура” консуматори, разполо-
жени в гарите; тези съоръжения се поддържат
и превключват от служителите на електротех-
ническите секции;
2. трансформаторите за нетягови нужди, зах-
ранващи се от контактната мрежа и фидерите за
захранване на диспечерската централизация, не-
обходими за сигнални точки на автоматичната
блокировка, осигурителната техника, нагревате-
ли за отопление на стрелки, вериги за управление
на секционен пост и резервна захранваща стан-
ция, експлоатационни пунктове и прелези; тран-
сформаторите се поддържат от персонала на енер-
госекциите, а съоръженията, които те захранват—
от персонала, който ги експлоатира.
Г л а в а  д в а д е с е т  и  ш е с т а
РАБОТА НА СИСТЕМА ЗА ТЕЛЕМЕХАНИ-
ЗАЦИЯ НА ЕЛЕКТРОСЪОРЪЖЕНИЯТА В
ЕЛЕКТРИФИЦИРАНИТЕ ЖЕЛЕЗОПЪТНИ
УЧАСТЪЦИ
Раздел I
Общи положения
Чл. 325. Обхватът на системата за телемеха-
низация включва:
1. телеуправление, телесигнализация, сигна-
лизация за задействане на защити, състояние на
предпазители, оперативен ток, алармени сигна-
ли, телеизмерване на основни електрически и
неелектрически величини на съоръженията в
тягова подстанция, секционен пост, разедините-
лите в гари и междугария (неутрални вставки);
2. в електрифициран участък със система за
телемеханизация основно управлението на съ-
оръженията се извършва от дежурния енерго-
диспечер, а по изключение—от работниците и
служителите по места, като се спазват изиск-
ванията на Книгата за превключване на разе-
динителите по контактната мрежа и далеко-
проводи, образец ХХI-01.
Чл. 326. (1) В централния диспечерски пост
има:
1. команден пулт с управляващ компютър,
мнемосхемно табло и принтер за работен про-
токол;
2. зала за управляващи процесори—необхо-
дими за предаване на командите и приемане на
информация от линейните комплекти, разпо-
ложени в тягова подстанция, секционен пост и
гарите (обектите за управление);