Държавен вестник, бр. 25, 2020 г., стр. 63

БРОЙ  25	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  63  
Б. Средно количество топлинна енергия, 
необходимо за загряване на 1 куб. м вода за 
гореща вода за битови нужди за отоплителния 
период – 
, kWh/m3:
 ,
където:
K е общ температурен коефициент, опре-
делен като средно претеглена стойност по 
формулата:
 
,
където:
 е броят на работните дни на подгрева-
теля за отопление за съответния месец от 
отоплителния период;
 – температурният коефициент, определен 
за всеки месец от отоплителния период по 
формулата:
 ,
където:
 е разликата между температурите на 
подгряваната вода на изхода и на входа на 
подгревателя за битово горещо водоснабдя-
ване, усреднена за всеки месец от отопли-
телния период;
 – разликата между температурите на 
подгряваната вода на изхода и на входа на 
подгревателя за битово горещо водоснабдя-
ване, усреднена за неотоплителния период.
2) Определя се количеството топлинна 
енергия 
 в kWh за битово горещо водоснаб-
дяване за отчетния период на i-тия клиент:
А. Когато във всички имоти използваното 
количество гореща вода се отчита с водомери:
където:
 е разликата между крайното и начал-
ното показание на водомера/ите за гореща 
вода за отчетния период на i-тия клиент;
 – броят на работните дни на подгрева-
теля за БГВ в абонатната станция за отопли-
телния период, за отчетния период;
r – коефициентът, коригиращ разликата 
между отчета на общия водомер, монтиран 
пред подгревателя за БГВ, и количествата 
вода, измерени по индивидуалните водомери, 
определен по зависимостта:
Б. Разликата между количеството вода, 
отчетено по водомера пред подгревателя за 
БГВ, и количеството гореща вода, отчетено 
от водомерите в отделните имоти, и изчис-
лените съгласно чл. 69, ал. 2 количества за 
клиенти без водомери се разпределя съгласно 
чл. 69, ал. 3.
6. Количеството топлинна енергия за ото-
пление 
, kWh, е разликата между енергията 
по т. 1 и количеството топлинна енергия за БГВ.
6.1. Количеството топлинна енергия за 
отопление включва количествата топлинна 
енергия, отдадена от сградната инсталация, 
топлинната енергия, отдадена от отопли-
телните тела в общите части, и топлинната 
енергия, отдадена от отоплителните тела в 
отделните имоти.
6.1.1 Количеството топлинна енергия 
, 
kWh, отдадена от сградната инсталация, 
се определя от лицето по чл. 139, ал. 1 ЗЕ, 
извършващо дяловото разпределение, по за-
висимостта:
 
,
където,
 е коефициентът, отчитащ вида на 
изпълнението на вътрешната отоплителна 
инсталация в сградата, като: 
 = 0,15 – при отоплителни инсталации 
с открито изпълнение по проект;
 = 0,10 – при отоплителни инсталации 
със скрито изпълнение по проект;
 е общата инсталирана мощност на 
всички физически присъединени отоплителни 
тела към вътрешната отоплителна инсталация 
на сградата през отчетния период, определена 
при проектни условия, kW;
 са денградусите за отчетния период, 
които се определят по формулата:
където:
 е продължителността на отчетния пе-
риод в дни;
 – средната температура на сградата; за 
сгради – етажна собственост, се приема 19 °С;
 – средната външна температура за 
отчетния период, °С;
 – външната изчислителна температура 
за населеното място, °С.
6.1.2. Количеството топлинна енергия 
, 
kWh, отдадена от сградната инсталация, се 
определя чрез използване на налични изчис-
ления на инсталираната мощност на сградната 
инсталация, изготвени от правоспособно лице 
и/или лицето по чл. 139б ЗЕ. 
6.1.3. Количеството топлинна енергия 
, 
kWh, отдадена от сградната инсталация, се 
разпределя пропорционално на отопляемия 
обем на имотите по проект.
6.1.4. За високоетажни сгради – етажна соб-
ственост, с отоплителни инсталации с повече 
от една зона, с открито изпълнение по проект 
топлинната енергия, отдадена от подаващия 
тръбопровод за високата зона в помещенията 
от ниската зона, през които преминава, се 
определя от лицето по чл. 139б ЗЕ по изчис-
лителен път по реда на т. 6.9. Правилото не 
се прилага, когато количеството топлинна