Държавен вестник, бр. 99, 2004 г., стр. 65

Б Р О Й  99
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  65
Г л а в а  д в а д е с е т  и  с е д м а
КОНТРОЛ ЗА СЪСТОЯНИЕТО
НА МЕТАЛА
Чл. 770. На всеки енергиен обект в съот-
ветствие с действащата техническа норматив-
на уредба по време на монтажа и през целия
експлоатационен период се извършва конт-
рол върху състоянието на метала на топло-
енергийните съоръжения и тръбопроводи по
инструкция, утвърдена от органите за държа-
вен технически надзор.
Чл. 771. За осъществяването на контрола
върху състоянието на метала на енергийния
обект неговият ръководител осигурява изгот-
вянето и утвърждава:
1. списък на съоръженията, на които мета-
лът се проверява през целия експлоатационен
период;
2. програма със срокове и обем на работите,
определени от действащата техническа норма-
тивна уредба, за съоръженията по т. 1;
3. списък на лицата, отговорни за организи-
рането, провеждането на контрола и съхраня-
ването на документацията.
Чл. 772. Контролът на метала се извършва
от акредитирани лаборатории/органи за конт-
рол в присъствието на специалисти от потреби-
теля, отговорни за контрола на метала.
Чл. 773. При необходимост по програма,
утвърдена от ръководителя на енергийния обект,
се извършва допълнителен контрол на метала
извън обема, определен от действащата техни-
ческа нормативна уредба.
Чл. 774. На метала на топлоенергийните
съоръжения и тръбопроводи се извършват:
1. входящ контрол—по време на монтаж,
ремонт или реконструкция преди включването
на съоръжението в експлоатация;
2. експлоатационен контрол—по време на
целия период на експлоатацията;
3. граничен контрол—при констатиране на
степен на изчерпване на остатъчния ресурс от
90 % и повече на отделни елементи или систе-
ми от дадено съоръжение.
Чл. 775. (1) Методите и обемът на входящия
контрол на метала се определят в съответните
нормативно-технически документи.
(2) Характеристиките на метала, опре-
делени при входящия контрол, се използват в
базата от данни за сравнителна оценка на
състоянието му през целия експлоатационен
период.
Чл. 776. (1) Експлоатационният контрол се
извършва по методи, с които се установяват нас-
тъпилите изменения в състоянието на метала и
се определя годността му за експлоатация до
изчерпване на проектния ресурс.
(2) Обемът и сроковете за извършване на
експлоатационен контрол се определят с вът-
решна инструкция съобразно действащата нор-
мативна уредба и условията на работа на съо-
ръженията.
Чл. 777. (1) След изчерпване на проектния
ресурс на основните елементи от енергийните
съоръжения (тръбопроводи, колектори и бара-
бани на котли, паропроводи и др.) се допуска да
се изрежат метални образци от тях за извърш-
ване на техническа диагностика.
(2) За извършената техническа диагности-
ка по ал. 1 се изготвят заключения за остатъч-
ния ресурс на метала и предписания за опреде-
ляне на допълнителен срок за работа или за
бракуването му.
Чл. 778. (1) За оценка на състоянието на ос-
новния и наварен метал се използват неразру-
шаващи методи за контрол.
(2) Нови методи за контрол на метала се
допуска да се използват след съгласуване с над-
зорните технически органи. Те се прилагат като
допълнителни към задължителната програма
за контрол на метала, съставена на базата на
действащата техническа нормативна уредба.
Чл. 779. Получените резултати от извърше-
ния контрол на метала се документират съг-
ласно изискванията на действащата техничес-
ка нормативна уредба и се съхраняват до из-
веждане на съоръженията от експлоатация.
Чл. 780. (1) Вътрешната инструкция на пот-
ребителя, по която се извършва контрол на
метала, отразява особеностите на експлоата-
цията на съоръженията и съобразно състояни-
ето им може да предвижда други срокове и обе-
ми на контрол, отличаващи се от приетите в
нормативни актове на национално равнище.
(2) Различията в инструкцията по ал. 1 се
съгласуват със специализираните държавни
контролни органи.
Г л а в а  д в а д е с е т  и  о с м а
ЕНЕРГИЙНИ МАСЛА
Чл. 781. Енергийните масла, които се прие-
мат и съхраняват в енергийните обекти, подле-
жат на входящ и периодичен контрол.
Чл. 782. (1) Енергийните масла се приемат
на партиди.
(2) Всяка получена партида от масло се
придружава от свидетелство за качество—сер-
тификат.
Чл. 783. (1) На съхраняваното в масленото
стопанство трансформаторно масло се извър-
шва съкратен лабораторен анализ най-малко
веднъж на 3 години.
(2) На трансформаторните масла всяка го-
дина се извършва изпитване по показателя “про-
бивно напрежение”.