Държавен вестник, бр. 5, 2016 г., стр. 59

БРОЙ  5	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  59  
8. параметрите на предвидените активни 
мерки за пожарна защита – пожароизвести-
телни системи, пожарогасителни системи, 
водни дренчерни завеси, вентилационни ин-
сталации, системи за управление на дим и 
топлина, евакуационно осветление, сградни 
водопроводни инсталации за пожарогасене;
9. параметрите на външното водоснабдяване 
за пожарогасене;
10. степените, групите и категориите на за-
щита на електрическите уредби и инсталации;
11. разстоянието до съседните строежи;
12. наличието на пожаротехнически сред-
ства за първоначално гасене на пожари.
(2) Контролируемите параметри по ал. 1 
за съществуващи сгради включват и органи-
зационните мерки за спазване на правилата и 
нормите за пожарна безопасност при експлоа-
тацията на обектите и мерките за поддържане 
на сградите, системите и средствата, свързани 
с безопасността при пожар.
(3) Експлоатационните показатели на 
контролируемите технически параметри по 
ал. 1 и 2 се оценяват в съответствие с изис-
кванията на Наредба № Із-1971 от 2009 г. за 
строително-технически правила и норми за 
осигуряване на безопасност при пожар (ДВ, 
бр. 96 от 2009 г.) и на Наредба № 8121з-647 
от 2014 г. за правилата и нормите за пожарна 
безопасност при експлоатация на обектите 
(ДВ, бр. 89 от 2014 г.).
(4) Огнеустойчивостта на строителните 
конструкции при проектиране и изгражда-
не на нови сгради за образование и наука, 
здравеопазване, култура и изкуства, които се 
възлагат при условията и по реда на Закона 
за обществените поръчки, се определя в съ-
ответствие с изискванията на частите за про-
ектиране на конструкции срещу въздействия 
от пожар на БДС EN от 1990 до 1999 заедно 
с националните приложения и съответните 
национално определени параметри, които са 
неразделна част от Наредба № РД-02-20-19 
от 2011 г. за проектиране на строителните 
конструкции на строежите чрез прилагане 
на европейската система за проектиране на 
строителни конструкции (ДВ, бр. 2 от 2012 г.).
Чл. 12. (1) При определяне на огнеустой-
чивостта съгласно изискванията на БДС EN 
1991-1-2 се приема, че изчислителният пожар 
е зададен чрез стандартния пожар.
(2) При определяне на въздействията по 
БДС EN 1991-1-2 температурният анализ се 
извършва по стандартна крива „температу-
ра – време“ за период от време, съответстващ 
на изискващата се минимална огнеустойчи-
вост на разглеждания конструктивен елемент 
съгласно таблица 3 от Наредба № Із-1971 от 
2009 г. за строително-технически правила и 
норми за осигуряване на безопасност при 
пожар.
Чл. 13. За постигане на експлоатационните 
показатели на контролируемите параметри, 
свързани с „Безопасност при пожар“ за сгра-
дите за образование и наука, здравеопазване, 
култура и изкуства, се спазват и специфичните 
изисквания към архитектурно-планировъч-
ните им решения, за вътрешните сградни 
инсталации и за строителните продукти.
Раздел IV
Хигиена, здраве и околна среда
Чл. 14. Контролируемите параметри, свър-
зани с удовлетворяването на основното из-
искване към строежите „Хигиена, здраве и 
околна среда“ и приложими за сградите за 
образование и наука, здравеопазване, култура 
и изкуства, са, както следва:
1. контролируеми параметри, които отчи-
тат условията на обитаване и/или ползване 
на сградата, въздействията на вложените в 
строежа строителни продукти и на техноло-
гичното оборудване:
а) емисии от опасни вещества, опасни 
излъчвания; летливи органични съединения, 
парникови газове или опасни частици във 
въздуха вътре или навън;
б) отделяне на токсичен газ;
в) материали, предизвикващи реакция при 
допир с кожата;
г) възможности за развитие и миграция 
на микроорганизми, паразити, насекоми и 
вредни гризачи;
д) нездравословни въздействия върху оби-
тателите;
2. параметри, които отчитат физични 
фактори на жизнената среда, включително 
работната среда:
а) температура на въздуха;
б) защита от слънчево греене;
в) относителна влажност на въздуха;
г) скорост на движение на въздуха;
д) чистота и кратност на обмена на въздуха;
е) съотношение между използването на 
изкуствено и естествено осветление, пара-
метри на изкуственото осветление (средна 
поддържана осветеност (Em), обобщена степен 
на яркостен дискомфорт (UGR1) и индекс на 
цветопредаване (Ra), параметри на естестве-
ното осветление (коефициент на светлопро-
пускливост на остъкляването за странично и/
или горно естествено осветление (τν);
ж) хидроизолация и защита от влага отвън; 
з) качество на питейната вода;
и) създадени условия по отношение на без-
опасността на предлаганите храни и напитки 
в зоните за хранене;
3. параметри по отношение на въздейст-
вието върху околната среда по време на 
строителството и на експлоатацията на стро-
ежа: чистота на въздуха, качество на водите,