Държавен вестник, бр. 99, 2004 г., стр. 52

С Т Р .  52
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  99
Чл. 557. Устройствата на настройващите се
защити се пломбират. Само работниците от цеха
за топлинна автоматика и измервания могат да
свалят пломбите, като записват това в опера-
тивния дневник.
Чл. 558. (1) Технологичните защити се снаб-
дяват със сигнални релета или с други сигнали-
зиращи устройства, посочващи причината за
възникване на авариен режим на работа на съ-
оръженията.
 (2) Всички случаи на задействане или из-
веждане от действие на защитите се записват
в оперативния дневник и впоследствие се ана-
лизират.
Чл. 559. Технологичните защити се прове-
ряват с периодичност, определена в местни ек-
сплоатационни инструкции.
Чл. 560. Преди всяко пускане на агрегати-
те се изпробват технологичните защити и ус-
тройствата за автоматично включване на ре-
зерва (АВР).
Чл. 561. Защитите за проверка се изключват
по предварително подготвен наряд. Забранява
се извършването на ремонти и настройки по
намиращите се в действие защити и по вторич-
ните им вериги.
Чл. 562. След основен ремонт на котлоагре-
гата се изпитват регулаторите на захранването
на котела чрез изменяне на парния товар.
Чл. 563. Устройствата за топлинна автома-
тика и топлотехнически контрол да не се под-
лагат на вибрации над пределно допустимите,
определени от производителя.
Чл. 564. (1) Температурата на въздуха в мес-
тата, където се монтират шкафовете на табла-
та с устройствата за топлинна автоматика и
контрол, не превишава 45 °С.
(2) Таблата се уплътняват добре, имат посто-
янно осветление, щепселни контакти за 12 и 220 V
и осигурена възможност за подаване на сгъстен
въздух. Вратите на таблата се заключват.
Чл. 565. За контрол, защита, сигнализация и
автоматично управление на уредите се осигуря-
ва резервно електрическо захранване с ръчно и
автоматично превключване. За контрол на на-
прежението се осигурява светлинна и звукова
сигнализация. Изправността на устройството за
автоматично включване на резервното захран-
ване се проверява периодично, съгласно вът-
решна инструкция.
Чл. 566. Регулиращите и спиращите органи
на съоръженията се поддържат в такова състо-
яние, че задвижването им се извършва без пре-
товарване на електродвигателя.
Чл. 567. Тежестите на клапанните лостове
на регулаторите с пряко действие да осигуряват
свободно преместване на лостовете.
Чл. 568. Регулиращите устройства за захран-
ването на котлите, поддържането на горивния
процес и др. се настройват по динамичните ха-
рактеристики на съоръженията, получени по
опитен път.
Чл. 569. Настройките на регулиращите уст-
ройства се вписват в картите за настройка на
регулаторите.
Чл. 570. Регулиращата арматура и изпълни-
телните органи за спиране и подаване на рабо-
тен флуид се поддържат с необходимата екс-
плоатационна плътност.
Чл. 571. Характеристиките на регулиране на
регулиращата арматура се извършват съгласно
вътрешни инструкции и предписанията на про-
изводителя.
Чл. 572. Импулсните линии на уредите за топ-
лотехнически измервания и на устройствата за
автоматично управление, защита и сигнализация
се монтират с необходимия наклон и периодично
се продухват по време на експлоатация.
Чл. 573. Силовите и контролните кабели се
експлоатират съгласно изискванията на част
втора, глава единадесета и се проверяват по
Приложение № 7.
Чл. 574. Средства за измерване се проверя-
ват и изпитват в срокове и обем съгласно раз-
поредбите на Закона за измерванията.
Чл. 575. Проверките на средствата за измер-
ване като правило се извършват едновременно
с основния ремонт на съоръженията.
Чл. 576. При въвеждане в експлоатация на
устройства за автоматично управление, защи-
та и топлотехнически измервания освен дру-
гите необходими документи на потребителя се
предават и:
1. принципни и монтажни схеми на техноло-
гичните защити и автоматичното регулиране;
 2. протоколи за измерванията на блендите
на разходомерите;
 3. протокол за измерване на съпротивлени-
ето на изолацията на проводниците и кабелите
на електрическата инсталация;
 4. структурни схеми на защитата;
 5. протоколи за лабораторна проверка на
устройствата за автоматично управление, за-
щита и топлотехнически измервания;
 6. схеми на защитите, автоматичните регу-
латори, средствата за измерване, сигнализаци-
ята и дистанционното управление с внесените
изменения при настройката;
 7. инструкции за експлоатация на средства-
та за контрол и управление.
Чл. 577. Проверките и ремонтите на стацио-
нарните средства за измерване се документи-
рат в паспорта.
Чл. 578. Сведенията за ремонтите на регула-
торите се записват в дневника за ремонтите.
Чл. 579. За опазването и чистотата на външ-
ните части на устройствата за автоматика, за-
щита и топлотехнически измервания отговаря
оперативният персонал от съответните цехове
на потребителя, в които са разположени тези
устройства.
Чл. 580. Устройствата, уредите и апаратури-
те като правило се ремонтират едновременно с
ремонта на основните съоръжения.