Държавен вестник, бр. 16, 2018 г., стр. 133

БРОЙ  16	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  133  
3. При съхранение на открити ИЙЛ (радиоак-
тивни вещества в различно агрегатно състояние) 
се допуска активността на работното място да е 
100 пъти по-голяма от максималната активност 
за съответния клас работа.
4. При операции с открити ИЙЛ, водещи до 
риск от радиоактивно замърсяване на въздуха и 
помещенията („сухи“ операции с прахоотделяне), 
активността на работното място за съответния 
клас трябва да е 100 пъти по-малка от макси-
малната активност за съответния клас.
5. При операции по получаване (елюиране) 
и разфасовка на генератори на краткоживеещи 
радионуклиди за медицински цели се допуска 
активността на работното място да е 20 пъти 
по-голяма от максималната активност за съот-
ветния клас работа.
Приложение № 15 
към чл. 139, ал. 2
Класификация на помещенията в контролира-
ните зони на ядрени съоръжения и обекти с 
открити източници и специфични изисквания 
при извършване на работи от I, II и III клас с 
открити източници
1. В зависимост от степента на възможното 
радиационно въздействие върху професионално 
облъчвани лица помещенията в контролираните 
зони на ядрени съоръжения и обекти с открити 
източници се класифицират в три категории:
а) необслужвани помещения, където се раз-
полагат технологично оборудване и компоненти, 
при експлоатацията на които радиационната 
обстановка не допуска пребиваване на профе-
сионално облъчвани лица в тези помещения;
б) периодично обслужвани помещения, в 
които условията на експлоатация и радиацион-
ната обстановка допускат ограничено по време 
пребиваване на професионално облъчвани лица 
в тези помещения;
в) помещения за постоянно пребиваване, 
където радиационната обстановка допуска въз-
можността за постоянно пребиваване на профе-
сионално облъчвани лица в течение на опреде-
леното работно време. 
Категорията и предназначението на всяко 
помещение в контролираната зона на ядрено 
съоръжение или на обект с открити източници 
се определя и обосновава в съответния проект. 
2. В обекти с открити източници помещенията 
в контролираната зона се разполагат на едно 
място, в отделена част на определена сграда или 
в самостоятелна сграда на обекта. 
Когато в даден обект се извършват работи от 
I, II и III клас, помещенията се отделят едно от 
друго в съответствие с класа на извършваните 
в тях работи.
3. Помещенията в контролираната зона на 
ядрено съоръжение или обект с открити източ-
ници за работи от I клас се разполагат в отделна 
сграда или изолирана част от сграда с отделен 
вход и достъп през санитарен пропускник.
Помещенията за работи от I клас се оборудват 
с камери, боксове и други херметични защитни 
устройства и като правило се разделят на три 
категории, както е посочено в т. 1. 
За предотвратяване на разпространението на 
радиоактивни вещества се създават санитарни 
шлюзове между необслужваните и периодично 
обслужваните помещения, както и между перио-
дично обслужваните помещения и помещенията 
за постоянно пребиваване.
При работи от I клас с открити източници, в 
зависимост от предназначението и спецификата 
на обекта и от вида на използваните защитни 
бариери, се допуска работните помещения в 
обекта да се разделят само на две категории.
4. Помещенията за работи от II клас с от-
крити източници се разполагат в отделна част 
на сграда. При планировката се изисква да се 
предвидят помещения за постоянно и временно 
пребиваване на персонала. В състава на поме-
щенията за работи с открити източници от II 
клас се изисква да има санитарен пропускник 
и дозиметричен контрол на изхода.
Помещенията за работи от II клас с открити 
източници се оборудват с шкафове, камини или 
боксове и се вентилират чрез нагнетателно-сму-
кателна вентилация. Операции с прахове, изпа-
ряване на разтвори, манипулации с еманиращи 
разтвори и летливи вещества и др., свързани с 
потенциална възможност за радиоактивно замър-
сяване на въздуха в помещенията, трябва да се 
извършват в камини и боксове със смукателна 
вентилация.
Когато в даден обект се провеждат работи от 
II и III клас с открити ИЙЛ, свързани с единна 
технология, може да се отдели общ блок от по-
мещения, които се оборудват в съответствие с 
изискванията за работи с открити ИЙЛ от II клас.
5. При разполагане в даден обект на работни 
помещения (лаборатории), където се извърш-
ват работи от III клас с открити източници, 
няма специални изисквания. Работи с открити 
източници от III клас се провеждат в отделни 
помещения или стаи, които отговарят на общите 
изисквания за химически лаборатории.
Работи от III клас с открити източници, които 
са свързани с потенциална възможност за радио­
активно замърсяване на въздуха в съответните 
помещения (операции с прахове, изпаряване на 
разтвори, манипулации с еманиращи и летливи 
вещества), се извършват в шкафове със смука-
телна вентилация.
В помещенията за работи от III клас с открити 
източници се препоръчва да има баня с душ и 
отделно помещение за съхранение и манипулации 
на радиоактивни разтвори, с които се извършват 
тези работи. Препоръчва се тези помещения да 
се вентилират чрез нагнетателно-смукателна 
вентилация.
6. При работи от I и II клас с открити източ-
ници общите електрически табла и управлението 
на общите системи за отопление, вентилация, 
водоснабдяване, газоснабдяване и подаване на 
сгъстен въздух се разполагат извън основните 
работни помещения на обекта.
7. За намаляване на външното облъчване на 
персонала от открити източници се използват 
системи за автоматизация и дистанционно уп-
равление на технологичните процеси, екрани-