Държавен вестник, бр. 50, 2000 г., стр. 63

Б Р О Й  50
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  63
Чл. 920. Вътрешните повърхности на газо-
ходите, граничещи с мокрите прахоуловители,
трябва да имат антикорозионна защита.
Чл. 921. Сухите прахоуловители трябва пе-
риодично да се почистват от отложения по тях
прах със сгъстен въздух или с вода. Сумарният
КПД на прахоулавящата система трябва да
отговаря на нормативните актове на Министер-
ството на околната среда и водите.
Раздел II
Прахоизвозване
Чл. 922. Системата за прахоизвозване тряб-
ва да бъде механизирана и да осигурява своев-
ременното извозване на шлака и прах при ми-
нимален специфичен разход на вода и електри-
ческа енергия.
Чл. 923. Подът на помещението за прах тряб-
ва да бъде гладък и да има наклон към канала за
хидравлично извозване или към дренажния ка-
нал. Каналите трябва да бъдат покрити на ниво-
то на пода. Устойчивата на износване облицовка
на каналите трябва да бъде винаги в изправност.
Чл. 924. Затворите на шлаковите бункери,
прозорците за наблюдение на шлаковите шахти и
изпускателните ръкави трябва да бъдат плътни.
Чл. 925. Устройствата за включване на ре-
зервните помпи (хидроапарати) и устройствата
за изключване на помпите за ремонт трябва да
се поддържат в изправност.
Чл. 926. (1) При експлоатация на прахошла-
копроводи за хидравлично прахоизвозване тряб-
ва да се осигурят възможности за завъртане на
тръбите според износването им, за изпускане
на пулпа от ниско разположените точки на из-
ключените шлакопроводи и за промиването им
с чиста вода преди изключването или преди
включването им в действие.
(2) Почистването на отлагания по прахо-
шлакопроводите и тръбопроводите посредством
избистрена вода трябва да бъде механизирано.
(3) Периодично трябва да се проверяват
взривните клапани на бункерите и на циклони-
те-утаители за пневматично прахоизвозване.
Чл. 927. Експлоатацията на прахошлаковите
утайници (табани) трябва да се извършва съг-
ласно работния проект. При всеки потребител
трябва да бъде разработен и изпълняван план за
консервиране на утайниците (табаните) за прах.
Чл. 928. По ограждащите насипи на утайни-
ците и покрай трасетата на тръбопроводите и
каналите за избистрена вода трябва да бъде
осигурено свободно преминаване на транспорт-
ни средства и механизми.
Чл. 929. Увеличаването на насипите с пра-
хошлаков материал и меки почви (песъчлива
глина, глинест пясък и др.) трябва да се извър-
шва през топлото време на годината.
Чл. 930. На границите на табаните за прах и
шлака, на басейните и каналите за избистрена
вода, както и на пътищата в зоните на системите
за прахоизвозване трябва да се поставят предуп-
редителни и забраняващи знаци. Местата, къде-
то се изхвърлят пулп, сух прах и шлака и където
са разположени обслужвани съоръжения (шахт-
ни водоизливания, водоизпускания, водоприем-
ници и др.), трябва да бъдат осветени.
Чл. 931. Състоянието на насипите на пра-
хошлаковите табани, на всички хидравлични
съоръжения на външното прахоизвозване, как-
то и нивото на водата в езерото на праховия
табан трябва периодично да се контролират.
Чл. 932. (1) Запълването на праховите таба-
ни трябва да се контролира ежегодно, като се
нивелират повърхностите на прахошлаковите
отлагания, които са разположени над нивото
на водата, и като се измерва дълбочината на
утайващото езеро.
(2) Изхвърлянето на избистрената вода от
праховите табани във водоеми за общо ползва-
не се допуска след съгласуване с органите на
Министерството на околната среда и водите.
Г л а в а  с е д м а
ТЕХНИЧЕСКО ВОДОСНАБДЯВАНЕ
Чл. 933. Системата за техническо водоснаб-
дяване трябва да осигурява постоянно поддър-
жане на икономичен вакуум и предотвратяване
на замърсяването на кондензаторите и на цир-
кулационните водоводи.
Чл. 934. За предотвратяване образуването на
биологични отлагания в тръбите на кондензато-
рите, маслоохладителите, въздухо- и газоохлади-
телите трябва да се прилага периодично обработ-
ване (например хлориране) на охлаждащата вода.
Чл. 935. При липса на карбонатни отлага-
ния и утайки (шлам) се допуска тръбите на
кондензаторите да се почистват с помощта на
гумени сфери.
Чл. 936. При развитие на водна растителност
във водните басейни и резервоари (охладители,
пръскащи басейни, резервоари и оросители на
водните кули и др.) водата трябва да се обра-
ботва с меден сулфат при спазване изисквани-
ята на наредбата.
Чл. 937. В системите със затворена циркула-
ция с водни охладителни кули или с пръскащи-
те басейни обработката с меден сулфат се до-
пуска, ако охлаждащата вода не се използва за
приготвяне на питателна вода за котлите.
Чл. 938. За предотвратяване образуването на
карбонатни отлагания в тръбите на конденза-
торите трябва да се извършват:
1. при охлаждане на циркулационната вода
във водни кули или пръскащи басейни—про-
духване на циркулационната система, обработ-
ване на водата с фосфати, сярна киселина или
с димни газове (рекарбонизация); изборът на
един от изброените методи се определя от
местните условия;
2. при охлаждане на водата във водохрани-
лища-охладители—интензивен водообмен през
пролетния период и при необходимост—обра-
ботване на охлаждащата вода с димни газове
(рекарбонация).
Чл. 939. Тръбопроводите на пръскащите
басейни и водните кули и металните скелети на
водните кули трябва да бъдат защитени с анти-
корозионни покрития. Покритията трябва да
се подновяват според нуждата, но най-малко 1
път на 5 години.
Чл. 940. През зимния период не трябва да се
допуска заледяване на водните кули. За предот-
вратяване на заледяването трябва да се изпол-