Държавен вестник, бр. 75, 2013 г., стр. 81

БРОЙ  75	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  81  
§ 364. В чл. 641 се правят следните изме-
нения и допълнения:
1. Създава се ал. 1:
„(1) Строежи от подклас на функционална 
пожарна опасност Ф5.4 са сградите и съоръ-
женията за първоначална обработка и съх-
ранение на зърнени култури, концентриран 
и груб фураж, плодове и зеленчуци, както и 
животновъдните сгради.“
2. Досегашният текст на чл. 641 става ал. 2 
и в нея думите „Животновъдните сгради и“ 
се заличават.
§ 365. В чл. 642, ал. 1 думите „и съоръ-
жения“ се заличават, а думата „околните“ се 
заменя със „съседни“.
§ 366. В чл. 643 се правят следните изме-
нения и допълнения:
1. Досегашният текст на чл. 643 става ал. 1 
и се изменя така:
„(1) При проектиране на закрити складове 
за селскостопанска продукция от категория по 
пожарна опасност Ф5В допустимата застроена 
площ между брандмауерите е, както следва:
1. за складове от I и II степен на огнеус-
тойчивост – 3000 m2;
2. за складове от III степен на огнеустой-
чивост – 1500 m2;
3. за складове от IV и V степен на огнеус-
тойчивост и за складове от пожаронезащитени 
стоманени конструкции – 1000 m2.“
2. Създават се ал. 2, 3 и 4:
„(2) При проектиране на едноетажни 
строежи по ал. 1, предназначени за зърно в 
насипно състояние, в които не се използва 
пневмотранспорт, допустимите застроени пло-
щи по ал. 1, т. 1, 2 и 3 се увеличат два пъти.
(3) При проектиране на силози се спазват 
изискванията на чл. 489.
(4) Разстоянието от силози с обща или 
единична вместимост до 5000 m3 до сгради, 
свързани с производството и преработката на 
фуражи, не се нормира.“
§ 367. В чл. 644 ал. 2 се изменя така:
„(2) Разрешава се съхраняване на техничес­
ки култури и груб фураж в открити складове 
навесен тип с площ до 1000 m2.“
§ 368. В чл. 647 се правят следните изме-
нения:
1. Основният текст на чл. 647 се изменя така:
„Чл. 647. В помещения в таванските етажи 
(извън случаите по чл. 646) на животновъдни 
сгради се допуска съхраняване на обемист фу-
раж (сено, слама и др.) при следните условия:“.
2. Точка 1 се изменя така:
„1. покривното покритие и междуетаж-
ната таванска конструкция са проектирани 
от продукти с клас по реакция на огън не 
по-нисък от А2; разрешават се междуетажни 
тавански конструкции от продукти с класове 
по реакция на огън B – F, при условие че са 
защитени двустранно с продукти с клас по 
реакция на огън не по-нисък от А2 и са с 
огнеустойчивост най-малко ЕІ 60;“.
§ 369. В чл. 656, ал. 2 се правят следните 
изменения и допълнения:
1. Основният текст на ал. 2 се изменя така:
„(2) При проектирането на самостоятелни 
гаражи от пожаронезащитени стоманени кон-
струкции се спазват следните изисквания:“.
2. Точка 4 се отменя.
3. В т. 5 след означението „REI“ се добавя 
„(EI)“.
§ 370. Член 658 се изменя така:
„Чл. 658. (1) Гаражите се разделят чрез сте-
ни с огнеустойчивост EІ 120 и самоотварящи 
се врати с огнеустойчивост EІ 90 на полезни 
площи, както следва:
1. отворени гаражи – до 7000 m2;
2. затворени гаражи – до 5000 m2.
(2) Атоматичните гаражи се разделят на 
пожарни сектори с брутен обем до 6000 m3.“
§ 371. В чл. 659 се правят следните изме-
нения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) създава се нова т. 1:
„1. до 1200 m2 – една еднолентова рампа;“
б) досегашната т. 1 става т. 2 и се изменя 
така:
„2. от 1200 до 2000 m2 – най-малко една 
двулентова рампа;“
в) досегашната т. 2 става т. 3;
г) досегашната т. 3 става т. 4.
2. Алинея 2 се отменя.
§ 372. В чл. 660 се правят следните изме-
нения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) От всеки етаж на гараж се осигурява 
необходимият съгласно чл. 42 брой евакуаци-
онни изходи, водещи непосредствено навън 
или в евакуационни стълбища.“
2. В ал. 2:
а) в основния текст след думата „изходи“ 
се добавят думите „трябва да“;
б) точка 1 се изменя така:
„1. вратите между секторите по чл. 658 са 
затворени;“.
§ 373. Член 661 се изменя така:
„Чл. 661. Когато рампите в гаражите се 
предвиждат за евакуация на пребиваващите, 
те се проектират с широчина най-малко 0,9 
m и разположени по-високо от пътните ленти 
или отделени от тях с парапет.“
§ 374. Член 662 се изменя така:
„Чл. 662. Когато гаражите се разполагат в 
сгради с друго предназначение (с изключение 
на тези от подклас на функционална пожарна 
опасност Ф1.4), те се отделят от съседните 
помещения посредством стени с огнеустой-
чивост най-малко EI 120 и самозатварящи се 
врати с огнеустойчивост ЕІ 90.“