Държавен вестник, бр. 99, 2004 г., стр. 43

Б Р О Й  99
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  43
Чл. 397. Всички средства за измерване на
електрическа енергия системно се контроли-
рат за точността на техните показания, изправ-
ността и правилната им експлоатация в съот-
ветствие с действащата нормативна уредба.
Чл. 398. (1) За измерване на активна и реак-
тивна енергия, предназначени за директно свър-
зване, се използват електромери с клас на точ-
ност 2 или по-висок.
 (2) Не се допуска товарите на вторичните
вериги на измервателните трансформатори, към
които са включени електромерите за търгов-
ско измерване на електрическа енергия,  да пре-
вишават номиналните стойности, означени на
табелките на трансформаторите.
(3) Не се допуска загубите на напрежение
във веригите на напреженовите трансформато-
ри да превишават 0,5 %.
(4) Когато изискването за достатъчна дина-
мична и термична устойчивост на токовите
трансформатори с клас на точност 0,5 води до
увеличаване на техния коефициент на транс-
формация с произтичащото от това намаление
на точността на измерването, допуска се да се
използват токови трансформатори с клас на
точност 1 при следните условия:
1. грешките им при 40 % от номиналния ток
не превишават допустимите грешки на транс-
форматорите с клас на точност 0,5 при номи-
нален ток;
2. токът във вторичната намотка не е по-ма-
лък от 25 % от номиналния ток на електромера.
 Г л а в а  д е в е т н а д е с е т а
 ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ОСВЕТИТЕЛНИ
УРЕДБИ
Раздел I
Общи положения
Чл. 399. Изискванията по този раздел се отна-
сят за техническата експлоатация на електричес-
ките осветителни уредби в закрити помещения
на предприятия/организации, жилищни и общес-
твени сгради, улично и рекламно осветление.
Чл. 400. Потребителите съхраняват проек-
тна документация на електрическата освети-
телната уредба, схема на осветителната мрежа,
приспособления за техническо обслужване и екс-
плоатация и картотека за текущата експлоата-
ция, ремонта и измененията на схемите.
Чл. 401. Всяка нова или реконструирана ос-
ветителна уредба се приема и въведежда в екс-
плоатация по ред, установен в съответните нор-
мативни актове.
Чл. 402. Всички групови изключващи уст-
ройства и предпазители на осветителната мре-
жа имат надписи с наименование на захранва-
ната уредба, с тока на настройка на прекъсвача
или с номиналния ток на вложката на стопяе-
мия предпазител.
Чл. 403. Контактите за безопасно свръхнис-
ко напрежение (12 ч 50 V) се отличават от кон-
тактите за по-високи напрежения (220 или
380 V). Щепселите за безопасно свръхниско нап-
режение не влизат в контактите за по-високи
напрежения. На всеки контакт има надпис с
означение на номиналното напрежение.
Чл. 404. (1) Когато се прилага зануляване на
корпуса на осветителното тяло, е задължител-
но резбата на фасунгата да бъде присъединена
към защитния проводник.
(2) Преносимите лампи за безопасно свръх-
ниско напрежение (12 ч 24 V) се присъединяват
към преносими трансформатори за безопасност
с помощта на гъвкави шлангови проводници.
Раздел II
Вътрешно осветление
Чл. 405. Предприятията/организациите, кои-
то експлоатират осветителни уредби с газораз-
рядни лампи с обща мощност над 250 kW назна-
чават персонал специално за обслужването им.
Чл. 406. (1) В уредби с газоразрядни лампи с
пуско-регулираща апаратура (ПРА) факторът
на мощността се компенсира на мястото на
монтирането на лампите до стойност 0,90.
(2) Допуска се в трифазни осветителни мре-
жи вместо компенсиране на мястото на монти-
рането на лампите да се прилага групова ком-
пенсация.
Чл. 407. При осветление с газоразрядни лам-
пи пулсациите на светлинния поток се ограни-
чават до допустимата стойност.
Чл. 408. (1) Осветителните уредби като пра-
вило се захранват от отделен трансформатор.
(2) Допуска се захранване на осветителна
уредба от трансформатора, който захранва ця-
лата електрическа уредба, при условие че от-
клоненията на напрежението са в граници от
—2,5 % до +5 % от номиналното напрежение.
Чл. 409. Включването към мрежата на ава-
рийното осветление на преносими трансформа-
тори и други потребители, които не се отнасят
към аварийното осветление, е забранено. Към
мрежата за аварийно осветление не се присъе-
диняват контакти.
Чл. 410. Изгорелите лампи се подменят гру-
пово или индивидуално в зависимост от до-
стъпността на лампите и мощността на освети-
телната уредба въз основа на технико-иконо-
мическата сметка. При групова подмяна на
лампите периодичността на почистване на ос-
ветителните арматури се съгласува с периодич-
ността на подмяната на лампите.
Чл. 411. В периодите между плановото по-
чистване на осветителната арматура и групова-
та подмяна на лампите се допуска експлоатация
на осветителната уредба, без да се сменят изго-
релите лампи, ако осветеността в контролните
точки не спада с повече от 10 % под проектната.
Чл. 412. В процеса на експлоатацията осве-
тителните уредби се подлагат на следните пе-
риодични проверки:
1. най-малко един път в годината се измер-
ват степента на осветеност в контролните точ-
ки и нивото на общата осветеност;