Държавен вестник, бр. 34, 2004 г., стр. 59

Б Р О Й  34
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  59
Чл. 456. Включването на изпитвателна уред-
ба при събрана схема за изпитване се извършва
само с разрешение на лицето, отговорно за из-
питването, след като са изпълнени мерките за
безопасност и всички участващи в изпитването
са предупредени.
Чл. 457. След изпитване на кабелна линия с
повишено напрежение се извършва разрежда-
не (изпразване) на електрическите заряди.
Чл. 458. Разрешава се в едно помещение на
РУ, едновременно с изпитване на кабелна ли-
ния с повишено напрежение, да се извършва
работа по други съоръжения, при условие че
мястото за изпитване е оградено, изпитваната
линия е отделена и безопасна за останалите
съоръжения.
Чл. 459. При работа с локализатори за пов-
реди по кабелни линии се работи по инструкци-
ите за безопасност на производителите.
Чл. 460. Преди и след измерване на изолаци-
онно съпротивление с мегаомметър кабелната
линия се разрежда (изпразва).
Раздел IV
Специални изисквания за работа по кабелни
линии в електрически централи и подстанции
Чл. 461. (1) Работите по кабелни линии, по-
ложени в канали, тунели, колектори, шахти в
електрически централи и подстанции, се из-
вършват с наряд най-малко от две лица, съот-
ветно с четвърта и трета квалификационна
група.
(2) Преди започване на оглед или работа се
извършва проверка за отсъствие на горими и
вредни за здравето газове съгласно вътрешни-
те инструкции на обекта.
(3) Забранява се проверка за отсъствие на
газове посредством открит огън.
(4) Газовете се изтласкват от вентилатор с
чист въздух чрез въздуховод/маркуч, спуснат на
0,25 m от дъното на тунелите/колекторите.
(5) Забранява се употреба на бутилки със
сгъстени газове (азот, кислород и др.) за из-
тласкване на горими газове.
Чл. 462. (1) До отворен люк (капак) на шах-
та се прави ограждение и се поставя предупре-
дителен знак.
(2) Разрешава се работа в шахта само на
едно лице с предпазен (спасителен) колан, вър-
зан с въже, излизащо вън от шахтата. До люка
(капака) дежури второ лице от състава на бри-
гадата, което поддържа края на спасителното
въже и осъществява устна разговорна връзка с
работещия.
Чл. 463. При работа в тунел/колектор се оси-
гуряват най-малко два отворени люка или две
врати, разположени от двете страни на работ-
ното място.
Чл. 464. При работа в шахта разпалване на
бензинова лампа или пропан-бутанова горел-
ка, загряване на кабелна и друга маса или при-
пой се извършват само извън шахтата.
Чл. 465. За осветление на работно място в
шахта, тунел/колектор се използват преноси-
ми лампи за напрежение 12 V или акумулатор-
ни фенери.
Чл. 466. При продължителна работа в шах-
та, тунел/колектор се осигурява принудителна
циркулация на въздуха, а работещите периодич-
но излизат на открит въздух.
Чл. 467. Преди извършване на обход и рабо-
та в кабелен тунел или полуетаж, съоръжени с
пожарогасителна уредба с автоматично дейст-
вие, уредбата се привежда на ръчен режим и на
ключа за дистанционно управление се поставя
табела “Внимание! Работят хора!”.
Г л а в а  д е в е т н а д е с е т а
РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ УРЕДБИ С НАПРЕ-
ЖЕНИЕ НАД 1000 V
Раздел I
Общи положения
Чл. 468. Тази глава се отнася за работа в
електрически разпределителни уредби с напре-
жение над 1000 V, разположени на открито
(ОРУ) и в закрити помещения (ЗРУ).
Чл. 469. (1) Работата по съоръжения в разп-
ределителни уредби се извършва с изключване
на напрежението на тоководещите части.
(2) Когато изключване на напрежението на
тоководещи части не е възможно или се работи
в непосредствена близост до съоръжения под
напрежение, се предприемат допълнителни
мерки за безопасност при работа.
Чл. 470. При работа в разпределителни уред-
би на работните места се поставят временни
табели със знаци и надписи за безопасност,
съдържащи информация за опасности и указа-
ния за поведение на работещите, когато същес-
твуват опасности, чието отстраняване не е въз-
можно чрез средствата за колективна защита
или други методи.
Чл. 471. (1) В тъмната част на денонощието
осветяването на съоръженията, вътрешните
пътища и подходите към тях е задължително и
трябва да е равномерно без заслепяване.
(2) Забранява се извършване на работа на
неосветени работни места.
Раздел II
Работа в разпределителни уредби с напреже-
ние над 1000 V
Чл. 472. (1) Работата в РУ с напрежение над
1000 V се извършва с наряд.
(2) Разрешава се извършване на работи без
наряд, посочени в списъка на приложение № 6.
Работите без наряд се извършват най-малко от
две лица с необходимата квалификационна гру-
па, предварително инструктирани и със запис-
ване в оперативния дневник.
(3) Оперативният персонал може да извър-
шва еднолично работите, посочени в приложе-
ние № 6, със записване в оперативния дневник
и в дневника за работа с нареждане.