Държавен вестник, бр. 49, 2013 г., стр. 54

СТР.  54	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  49
(2) За измерване на количествата на тре-
тираните утайки и за вземане на проби от 
подаваните и изпусканите утайки и утайкови 
води се предвиждат съответните устройства.
Чл. 101. (1) При проектирането на съо-
ръжения за третиране на утайки се отчитат 
всички изисквания и се предприемат мерки за 
намаляване на миризмите, шума, вибрациите 
и взривоопасността на средата.
(2) При малки ПСОВ се проверява възмож-
ността за дообработване на утайките (меха-
нично обезводняване, изсушаване, изгаряне) 
в близко разположени по-големи ПСОВ и се 
избира технико-икономически по-изгодното 
решение.
Г л а в а  о с м а
ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕТО НА 
ПОМПЕНИ И КОМПРЕСОРНИ СТАНЦИИ 
И НА ТЕХНОЛОГИЧНИ СГРАДИ В ПРЕ-
ЧИСТВАТЕЛНИТЕ СТАНЦИИ
Чл. 102. При проектирането на помпени 
и компресорни станции се спазват следните 
общи изисквания:
1. помпените и компресорните станции, 
помпите, компресорите, тръбопроводите и 
арматурите се проектират така, че конструк-
цията им да е устойчива на химичните и 
биологичните въздействия на отпадъчните 
води, утайките и газовете, както и на темпе-
ратурните изменения;
2. помпените и компресорните станции 
се проектират така, че емисиите на шум и 
вибрации да съответстват на допустимите 
нормативни изисквания;
3. машинните зали на помпените и комп-
ресорните станции се проектират с вход със 
съобразени размери за достъп на тежки транс-
портни и/или подемни средства за доставка и 
замяна на основното технологично оборудване;
4. преди и след помпите и компресорите се 
проектират необходимите демонтажни връзки, 
спирателни кранове, възвратни клапи и/или 
др., като се предвиди и достатъчно отстояние 
за лесното им обслужване;
5. използваните продукти, фасонни части и 
арматури се избират така, че да съответстват 
на предвижданото налягане, температура и 
характеристики на транспортираната среда.
Чл. 103. При проектирането на помпените 
станции за отпадъчни води в пречиствателни-
те станции се спазват основните изисквания 
за проектиране на помпени станции в кана-
лизационните мрежи съгласно глава втора, 
раздел X.
Чл. 104. (1) Помпените станции за утайки 
в ПСОВ се проектират при невъзможност за 
осигуряване на минимална скорост 1,0 m/s 
при гравитачно безнапорно течение.
(2) При избора на утайкови помпи се 
отчитат концентрацията на сухо вещество и 
вискозитетът на утайките.
(3) При изпомпване на смес от вода и пясък 
или на утайки се приема минимален диаметър 
на тръбопроводите най-малко DN 80.
Чл. 105. (1) Компресорите с ниско налягане 
и с висок въздухообмен (въздуходувките) се 
проектират така, че да осигуряват достатъчно 
количество въздух (без съдържание на прах 
и/или масла) за технологичните процеси.
(2) При оразмеряване на технологичните 
проводи в компресорните станции се спаз-
ват нормативните актове за проектиране на 
отоплителни, вентилационни и климатични 
инсталации.
Чл. 106. За всички паралелно работещи 
помпени и компресорни агрегати се пред-
виждат следните резервни агрегати при от-
читане и на изискванията на възложителя, 
както следва:
1. до два работни агрегата – един резервен;
2. при три или повече работни агрега-
ти – два резервни.
Чл. 107. (1) В технологичните сгради се 
предвиждат необходимите отстояния до сте-
ните и между отделните машини така, че да 
се осигури възможност за монтаж, демонтаж 
и достъп по време на експлоатация.
(2) За монтажа и демонтажа на машин-
ното оборудване се предвиждат подходящи 
съоръжения.
Г л а в а  д е в е т а
ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН НА ПРЕЧИСТВАТЕЛ-
НАТА СТАНЦИЯ
Раздел І
Основни изисквания
Чл. 108. Изборът на площадка на пречист­
вателната станция се определя въз основа на:
1. възможността за осигуряване на гра-
витационно движение на отпадъчните води 
в довеждащия колектор, пречиствателната 
станция и отвеждащия (заустващ) колектор;
2. технико-икономически съображения, 
свързани с дължината на довеждащия и от-
веждащия канализационен колектор;
3. собствеността и категорията на терена;
4. скоростта и преобладаващата посока на 
ветровете и местоположението на разположе-
ните в близост урбанизирани територии или 
други обекти;
5. изискванията на действащия устройствен 
план;
6. предписанията от доклада за оценка на 
въздействието върху околната среда (ОВОС) 
за минимално необходимите отстояния на 
ПСОВ от урбанизирани територии и отделно 
стоящи обекти; когато компетентните органи 
са преценили, че не е необходимо извършване 
на ОВОС, както и когато няма специални 
здравни изисквания и нормативи за защит-
ните зони и не са направени съответните