Държавен вестник, бр. 68, 2005 г., стр. 43

Б Р О Й  68
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  43
Чл. 92. (1) При кръгови топлопреносни мре-
жи разполагането на секциониращата спирател-
на арматура се определя в зависимост от усло-
вията за аварийно топлоснабдяване на потре-
бителите, недопускащи прекъсване на подава-
нето на топлина.
(2) При топлопреносните мрежи с топлоно-
сител пара не се предвиждат секциониращи
органи.
(3) В местата на секциониращите устройст-
ва на водните топлопреносни мрежи се пред-
виждат къси връзки между подаващата и об-
ратната линия, монтирани преди секционира-
щите шибъри. Диаметърът на късата връзка е
не по-малък от 0,3 пъти диаметъра на основни-
те топлопроводи. На всяка къса връзка се пред-
виждат две спирателни арматури с контролно-
изпразнителни вентили между тях. Допуска се
комбиниране на късите връзки с дренажните
устройства.
Чл. 93. (1) На всички отклонения от магис-
трални топлопроводи се предвижда спирател-
на арматура.
(2) Спирателната арматура с диаметър над
500 mm освен с ръчно задвижване се предвижда
и с механично задвижване—електрическо или
хидравлично.
(3) В местата на монтиране на спирателната
арматура, която се доставя без обход (байпас),
се предвиждат обходни (байпасни) топлопро-
води, както следва:
1. за арматура с диаметър до 300 mm—обхо-
ден топлопровод 25 mm;
2. за арматура с диаметър до 600 mm—обхо-
ден топлопровод 50 mm;
3. за арматура с диаметър до 800 mm—обхо-
ден топлопровод 80 mm;
4. за арматура с диаметър 1000 mm—обхо-
ден топлопровод 100 mm;
5. за арматура с диаметър 1200 mm—обхо-
ден топлопровод 125 mm.
(4) Обходни топлопроводи за арматура до
300 mm се предвиждат само за паропроводи.
Чл. 94. При безканално полагане, както и при
недостъпни за обслужване места в проходимите
и непроходимите канали арматурата се свързва
с топлопроводите само чрез заваряване.
Чл. 95. (1) Топлопроводите на топлопренос-
ните мрежи с топлоносител вода се полагат с
подаваща линия от дясна страна и обратна ли-
ния от лява страна по отношение посоката от
топлоизточника към потребителите.
(2) За междинните връзки при отделните
кръгове се допуска захранването да се осъщес-
твява в две направления.
Чл. 96. Индикаторите на корозията (шлифо-
вете) за наблюдение на интензивността на вът-
решната корозия се монтират в началния (при
топлоизточника) и в крайния участък на топ-
лопреносните мрежи, както и на 2—3 характер-
ни междинни точки на магистралите.
Чл. 97. В земетръсни райони с коефициент
на сеизмичност kc і 15 топлопроводите на топ-
лопреносните мрежи могат да се изпълняват
само от безшевни тръби или от заварени тръби
с двустранен шев.
Чл. 98. (1) Топлинните удължения на топ-
лопроводите се компенсират посредством чуп-
ки на топлопроводите по трасето чрез поставя-
не на еластични компенсатори от тръби (огъ-
нати или заварени) с П- или Z-образна форма,
линзови салникови компенсатори, както и пос-
редством пускови компенсатори в случаите на
безканално полагане.
(2) При топлопроводи с топлоносител пара
не се допуска използването на салникови ком-
пенсатори.
(3) Чупки по трасето за самокомпенсация на
удълженията на топлопроводите се използват
при изменение на направлението на трасето до
ъгъл 150° независимо от начина на полагане,
диаметъра на топлопроводите и параметрите
на топлоносителя.
(4) Еластични компенсатори от тръби може
да се използват за всички диаметри и парамет-
ри на топлоносителя на водните и парните топ-
лопреносни мрежи. За топлопреносни мрежи с
топлоносител вода при топлопроводи с диамет-
ри над 200 mm не се допуска използване на елас-
тични компенсатори поради необходимостта от
значително място за развиването им и по-голе-
мите хидравлични загуби.
Чл. 99. (1) При изчисляването на еластич-
ните компенсатори се отчита предварителното
разтягане на компенсаторите в размер 50 % от
пълното топлинно удължение на участъка при
температура на топлоносителя до 300 °С, както
и в размер 50—100 %—при температура на топ-
лоносителя над 300 °С.
(2) Големината на разтягането на компенса-
торите се коригира в зависимост от температу-
рата на външния въздух, при която се изпълня-
ва монтажът.
Чл. 100. (1) Стоманени салникови компен-
сатори се допуска да бъдат използвани при на-
лягане на топлоносителя до 4 MPa, включител-
но за диаметри над 100 mm.
(2) При подземно полагане на паропроводи-
те не се допуска използването на салникови
компенсатори.
Чл. 101. (1) Изчислителната компенсираща
способност на салниковите компенсатори се
приема равна на хода на салниковата тръба,
намален с 50 mm.
(2) Топлинните удължения на топлопрово-
дите, които се поемат от компенсаторите или
самокомпенсиращите се участъци, се опреде-
лят при температурна разлика между макси-
малната изчислителна температура на топло-
носителя и изчислителната температура на
външния въздух в дадена климатична зона.