Държавен вестник, бр. 99, 2004 г., стр. 32

С Т Р .  32
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  99
Г л а в а  т р и н а д е с е т а
ЗАЗЕМИТЕЛНИ УРЕДБИ И МЕРКИ ЗА ЗА-
ЩИТА СРЕЩУ ПОРАЖЕНИЯ ОТ ЕЛЕКТРИ-
ЧЕСКИ ТОК
Чл. 271. (1) Изискванията по тази глава се
отнасят за техническата експлоатация на зазе-
мителните уредби, предназначени за функцио-
ниране на електрическите уредби и електро-
проводни линии, за защита срещу поражения
от електрически ток и за мълниезащита, както
и за мерките за защита срещу поражения от
електрически ток и видовете проверки и сроко-
вете за тяхното извършване.
(2) Заземителните уредби се проектират,
изпълняват и въвеждат в експлоатация в съ-
ответствие със специализираната норматив-
на уредба.
(3) Защита срещу поражения от електричес-
ки ток се избира и изпълнява в съответствие с
Наредба № 3 за устройството на електрически-
те уредби и електропроводните линии.
Чл. 272. (1) За всяка заземителна уредба в
нормална експлоатация се създава техническо
досие, съдържащо:
1. документите, съставени при нейното из-
граждане и въвеждане в експлоатация;
2. документите за извършените ремонти и
изменения;
3. резултатите от проверките за състоянието
на заземителната уредба и мерките за отстра-
няване на установените несъответствия.
(2) Документите по ал. 1, т. 1 включват:
1. изпълнителни чертежи и схеми на заземи-
телната уредба с разположението на подземни-
те є елементи;
2. актове за подземните работи по полагане-
то на елементите на заземителната уредба;
3. протоколи за предавателно-приемателните
изпитвания на заземителната уредба по норми
и обем, предвидени в специализираната норма-
тивна уредба.
(3) Документите по  ал. 1, т. 2 включват чер-
тежи и схеми на заземителната уредба с означе-
ния на местата на извършените ремонти и из-
менения, както и актове за подземните работи,
ако са извършвани такива.
(4) Документите по ал. 1, т. 3 включват про-
токоли за проведените периодични и извънред-
ни проверки на:
1. съпротивлението на заземителите спря-
мо земя;
2. непрекъснатостта на заземителните про-
водници;
3. състоянието на положените в земята еле-
менти на заземителната уредба.
Чл. 273. Техническото състояние на заземи-
телната уредба се проверява периодично в об-
хват и срокове, определени от енергетика.
Чл. 274. (1) Периодичните проверки включват:
1. външен оглед на видимите части на зазе-
мителната уредба;
2. оглед за целостта на веригите между зазе-
мителя и заземените съоръжения и отстраня-
ване на прекъсвания и лоши контакти;
3. оглед на местата за присъединяване на
преносими заземители в стационарни електри-
чески уредби;
4. оглед на маркировката на заземителите,
на заземителните и защитните проводници, на
заземителните и защитните клеми;
5. проверка на съединенията на заземител-
ната уредба с естествените и изкуствените за-
земители;
6. измерване на съпротивлението на заземи-
телите спрямо земя;
7. измерване на съпротивлението на неут-
ралния проводник спрямо земя—в мрежи с ди-
ректно заземен звезден център, в които се из-
ползва зануляване;
8. проверка за състоянието на пробивните
предпазители;
9. проверка за степента на корозиране на
намиращите се в земята елементи на заземи-
телната уредба чрез разкопаване.
(2) Проверките по т. 1—5 се извършват визу-
ално, като правило заедно с огледа на електри-
ческите съоръжения.
(3) Сроковете по т. 6 са съгласно проекта на
съответната заземителна уредба, но не по-дъл-
ги от една година.
(4) Сроковете по т. 7 са съгласно проекта на
съответната електрическа уредба, но не по-дъл-
ги от пет години.
(5) Състоянието на пробивните предпазите-
ли се проверява при всяко тяхно задействане.
(6) Сроковете за извършване на проверките
за степента на корозиране са съгласно проекта
на съответната заземителна уредба, но не по-
дълги от 10 години.
Чл. 275. Когато преходното съпротивление
на заземителите и специфичното съпротивле-
ние на почвата се измерват през лятото—при
голямо изсъхване на почвата, или през зима-
та—при замръзнала почва, измерените стойнос-
ти се коригират със сезонен коефициент. Кога-
то за заземителите за мълниезащита е норми-
рано импулсно съпротивление, се прилага и съ-
ответният импулсен коефициент, определен в
специализираната нормативна уредба.
Чл. 276. (1) Извънредни проверки на съеди-
ненията на заземителната уредба с естествени-
те и изкуствените заземители и измерване на
съпротивлението спрямо земя на естествените
и изкуствените заземители се извършват след
всеки техен ремонт.
(2) Извънредни проверки на пробивните
предпазители се извършват при всеки ремонт
на съоръженията или при преместването им.
Чл. 277. (1) Установените при проверките
неизправности и несъответствия с изисквания-
та, както и необходимите мерки за отстранява-
нето им, със срокове за изпълнение, се вписват
в оперативния дневник и в документацията на
заземителната уредба.