Държавен вестник, бр. 53, 2005 г., стр. 16

С Т Р .  16
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  53
1. вида на турбинното оборудване—с актив-
ни или реактивни турбини;
2. разположението на вала на хидроагрега-
тите—на хоризонтална или вертикална ос;
3. броя на компонентите на хидроагрегатите
на ПАВЕЦ—дву- или трикомпонентни;
4. експлоатационната сигурност;
5. условията за извършване на СМР.
Чл. 116. (1) Сградите на ВЕЦ от руслов
тип се проектират като водоподпорни съо-
ръжения.
(2) Водовземната част на сградите на ВЕЦ
от руслов тип се проектира като водовземно
съоръжение на язовир или напорен басейн.
Чл. 117. Сградите на ВЕЦ и ПАВЕЦ включват:
1. основна част, в която се монтират основ-
ното и спомагателното оборудване;
2. спомагателна част с производствено и
административно-битово предназначение.
Чл. 118. (1) В сградите на централите се пред-
виждат съоръжения за оглед и ремонт на обо-
рудването и за защита на помещенията от ава-
рийно наводняване и нарушаване на нормална-
та експлоатация.
(2) На изходните отвори на проводящата
част на турбините на нисконапорните цент-
рали се предвиждат ниши за преносими ре-
монтни затвори.
Чл. 119. (1) При проектиране на подземни
сгради на ВЕЦ и ПАВЕЦ се предвиждат ко-
муникационни галерии и шахти за връзка с
повърхността.
(2) Допуска се след обосновка една галерия
да изпълнява няколко функции.
Чл. 120. (1) Отводящите деривации на ВЕЦ
и ПАВЕЦ се проектират само за напорен или
само за безнапорен хидравличен режим на
работа.
(2) Краткотраен преходен хидравличен ре-
жим се допуска след обосновка с хидравлични
изследвания.
(3) При безнапорните отводящи деривации
се осигурява вентилация в началния участък.
Раздел ХII
Защитни съоръжения в горния и долния
участък на хидровъзела
Чл. 121. В горния и долния участък на хид-
роенергийните обекти се предвиждат защитни
съоръжения за:
1. предпазване от наводнения, заблатяване и
обрушване на бреговете;
2. подобряване на санитарните условия на
водохранилището.
Чл. 122. Категорията на защитните съоръ-
жения се определя в зависимост от категори-
ята на строежите, разположени на защитава-
ните терени.
Чл. 123. Билото на дигите се проектира с
минимална широчина, която отговаря на усло-
вията за изграждане и експлоатация.
Чл. 124. (1) За отводняване на защитава-
ните терени се предвиждат отводнителни съ-
оръжения.
(2) При определяне на проектното водно
количество на съоръженията по ал. 1 се отчита
възможността за акумулиране на част от по-
върхностния отток.
Чл. 125. За контрол на нивото на подпочве-
ните води в застрашените от заблатяване тере-
ни се предвижда мрежа от наблюдателни кла-
денци и/или пиезометри.
Чл. 126. Във водосборната област се про-
ектират инженерни наносозадържащи съоръ-
жения и лесотехнически мероприятия за на-
маляване темпа на запълване на водохрани-
лището с наноси.
Г л а в а  ч е т в ъ р т а
ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ
ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ЕНЕРГИЙНИ ОБЕК-
ТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕС-
КА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕР-
ГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ
Раздел I
Класификация на обектите за производство на
електрическа енергия от възобновяеми енер-
гийни източници
Чл. 127. Обектите за производство на елек-
трическа енергия от възобновяеми енергийни
източници са:
1. водноелектрически централи;
2. вятърни централи;
3. геотермални централи;
4. фотоволтаични (слънчеви) системи;
5. системи за преобразуване на енергията от
биомаса.
Чл. 128. Водноелектрическите централи се
категоризират в съответствие с изискванията
на глава трета, раздел I.
Чл. 129. Вятърните централи се класифици-
рат, както следва:
1. в зависимост от разположението:
а) изградени на сушата;
б) изградени на водни площи;
2. в зависимост от начина на ползване:
а) собствени източници на електрическа
енергия;
б) свързани в автономна (самостоятелна)
мрежа;
в) свързани към разпределителната и/или
преносната мрежа.
Чл. 130. Геотермалните централи се класи-
фицират, както следва:
1. в зависимост от топлоносителя:
а) високотемпературни с температура на
топлоносителя, по-висока от 220 °С—тип Т1;
б) среднотемпературни с температура на
топлоносителя в диапазона 100—220 °С—тип Т2;
в) нискотемпературни с температура на топ-
лоносителя, по-висока от 40 °C и по-ниска от
100 °С—тип Т3;