Държавен вестник, бр. 23, 2009 г., стр. 53

Б Р О Й  23
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  53
Период
Часове
Начин
Минимална
продължителност
15.V.—15.IХ.
00,00—06,00
Естествена вентилация
3 часа
15.IХ.—30.ХI.
12,00—18,00
Естествена вентилация
2 часа
01.ХII.—01.III.
По всяко време, но
Естествена и принудителна
Неколкократно
при температура,
вентилация
по 20—30 мин., през
по-висока от -15 °С
интервали от 30 мин.
01.III.—15.V.
07,00—11,00
Предимно чрез
2 часа
или
принудителна
18,00—22,00
вентилация
17. Техническото обслужване и поддържане на КСЗ включва ежедневен оглед, седмичен преглед и
месечно и годишно техническо обслужване.
18. Ежедневният оглед и седмичният преглед се извършват от лицата, назначени за поддържане на КСЗ.
При откриване на авария собственикът на обекта предприема ремонт.
19. При ежедневния оглед:
а) се проверява изправността на електрическата инсталация; при необходимост се подменят осветител-
ни тела и предпазители; при констатиране на неизправности се прекъсва ел. захранването и се предприемат
мерки за отстраняване на аварията;
б) се прави външен оглед за констатиране на: незаконно влизане в обекта; проникване на повърхностни
или подпочвени води; аварии във ВиК инсталацията; видими неизправности по машинното оборудване;
в) се извършва проветряване за поддържане на благоприятен температурно-влажностен режим;
г) при констатиране на аварии във ВиК инсталацията спирателните кранове се затварят и се предпри-
емат незабавни мерки за извършване на необходимия ремонт;
д) при проникване на подпочвени или повърхностни води се изяснява причината и се предприемат
мерки за отстраняване на аварията;
е) се извършва при необходимост отвеждане на водата при входовете чрез почистване на снега или на
подовите сифони;
ж) се извършва при необходимост почистване на околовръстните отводнителни канавки за отвеждане
на повърхностните води в канализацията.
20. Месечното и годишното техническо обслужване се планира от собственика на КСЗ.
21. Седмичният преглед, месечното и годишното обслужване включват дейностите, описани в следната
таблица:
№
Системи,
Седмично
Месечно
Годишно обслужване, извършвано от:
по
агрегати
обслужване
обслужване
органите и
органите и
ред
и възли
лицата по
лицата по
чл. 21, ал. 2
чл. 17, ал. 3
1
2
3
4
5
6
1.
Ограждаща
Външен оглед—за
Външно почистване
Проверка на
На всеки 6 месеца
конструкция
видими повреди,
на стени, подове и
херметич-
или след изменение по
пукнатини и течове.
тавани на помеще-
ността.
ограждащата конструк-
нията.
ция се проверява херме-
тичността (време за
спадане на подпора от
30—15 мм воден стълб).
2.
Защитни, защитно- Проверка на приляга-
Проверка на изправност-
Пребоядисване
херметични врати
нето към касите.
та на ключалките (ця-
при необходимост.
и капаци
За продължаване на
лост, наличие на дръж-
експлоатационния срок
ки, уплътнение на сал-
на гумените уплътни-
ниците, антикорозион-
тели вратите и капа-
но покритие). При необ-
ците не трябва да се
ходимост се заменя сал-
затварят плътно, а
никовата набивка, гре-
херметичните врати
сира се затворът, въз-
се оставят отворени.
становява се боята.
Едрогабаритните
Проверка на гумените
врати в преддверията
уплътнители за разлеп-
се подпират с дърве-
ване, скъсване, напук-
ни трупчета.
ване и втвърдяване.
Депланирането се от-
При нужда се почистват,
странява чрез затва-
подлепват или се заме-
ряне само на отдале-
нят с нови. Допуска се
чаващия се край на
използването на под-
вратата (капака).
ложки от пореста гума,
ако не приляга вратата
при затворени
ключалки.