Държавен вестник, бр. 107, 2004 г., стр. 35

Б Р О Й  107
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  35
ди, посоката на евакуация и разположението
на електрическите табла, протовопожарните
уреди и сигнализация с необходимия поясни-
телен текст.
(2) Пътищата за евакуация и изходите се
обозначават с указателни табели в съответст-
вие с Наредба № 4 от 1995 г. за знаците и сигна-
лите за безопасност на труда и противопожар-
на охрана.
Чл. 28. (1) Всички врати на евакуационните
изходи от помещенията с категория на произ-
водство “А” и “Б” и тези с категория на произ-
водство “В”, “Г” и “Д”, в които пребивават по-
вече от 15 човека, трябва да се отварят навън.
(2) Не се разрешава заключване на вратите
по пътя за евакуация, когато в сградите и поме-
щенията пребивават хора.
(3) Не се разрешава монтирането на плъзга-
щи и въртящи се врати на евакуационни изходи.
Чл. 29. На всички врати към помещенията
на производствени сгради и складове и на под-
ходящи места на външните съоръжения с взри-
воопасни зони се поставят:
1. табели, указващи категорията на произ-
водство по пожарна опасност;
2. табели съгласно действащите стандарти.
Чл. 30. (1) Мероприятия с масово събиране
на хора се провеждат само на предназначени за
тази цел места.
(2) Изключения по ал. 1 се допускат след
организиране и предварително извършване на
проверка на всички помещения, евакуационни
пътища и изходи, като се вземат мерки за оси-
гуряване пожарната безопасност в сградите и
помещенията. Резултатите от проверката и
допълнително набелязаните мерки се отразя-
ват в протокол.
Чл. 31. Устройването на базари, изложения
и други подобни в сгради и помещения с друго
предназначение се допуска само след разработ-
ване на инвестиционни проекти, съгласувани с
органите за ПАБ.
Чл. 32. Допуска се устройването на времен-
ни (преместваеми) сгради и съоръжения при
спазване на правилата и нормите за ПАБ.
Чл. 33. В коридорите, пожарозащитните
преддверия, стълбищата и по други пътища за
евакуация в сградите не се разрешава складира-
нето на материали и оборудване.
Чл. 34. Противопожарните системи, съоръ-
жения (ПИИ и ПГИ, димни люкове, пожарни
клапи, помпи за противопожарни нужди и др.)
и уреди постоянно се поддържат в изправно
работно състояние при спазване инструкциите
на производителя.
Чл. 35. Хоризонталните и вертикалните по-
жарозащитни прегради, през които премина-
ват тръбопроводи, въздуховоди и кабели, в мес-
тата на преминаването се уплътняват с негори-
ми материали, без да се намалява границата на
огнеустойчивост (пожароустойчивост) и газо-
димонепроницаемостта.
Чл. 36. Собствениците и ръководителите
на обектите осигуряват изправното техничес-
ко състояние на монтираните газодимоуплът-
нени врати на пожарозащитните преддверия,
стълбищата, отделящи етажите в производс-
твените, обществените и високите сгради и
коридорите с дължина 60 и повече метра във
високи сгради, което ежегодно се удостоверя-
ва с протокол.
Чл. 37. (1) Гардероби и шкафове за дрехи се
разполагат само в определени за целта поме-
щения, канцеларии и производствени помеще-
ния от категория на производство по пожарна
опасност “Д”.
(2) Допуска се поставяне на гардероби и
шкафове за дрехи в помещения от:
1. категория на производство по пожарна
опасност “В” в случаите, когато не се използват
горими течности и прахове и пребиваващите са
не повече от 5 човека;
2. категория на производство по пожарна
опасност “Г”, когато са метални и не противо-
речи на други нормативни изисквания.
(3) Не се допуска поставянето на гардероби
и шкафове в складови помещения, по коридо-
рите и другите пътища за евакуация.
(4) Със заповеди на собствениците или ръ-
ководителите на обектите се осъществява смя-
ната, пожаробезопасното съхраняване и почис-
тването на омасленото работно облекло.
Чл. 38. (1) В подпокривните пространства с
горими и трудногорими покриви не се разреша-
ва съхраняването на леснозапалими и горими
течности, газове и материали.
(2) Подпокривни пространства по ал. 1 се
държат заключени.
Чл. 39. В сградите и помещенията не се раз-
решава:
1. изменението на функционалното предназ-
начение и техническото преоборудване на по-
мещенията без разработването на съответната
документация, съгласувана с органите за ПАБ;
2. използването и съхраняването в подзем-
ните етажи на леснозапалими течности, газове
и химикали в количества, които могат да обра-
зуват общообемна взривоопасна концентрация;
3. устройването по пътищата за евакуация
на въртящи се врати и други съоръжения, пре-
пятстващи евакуацията на хората и/или нама-
ляващи широчината на пътищата;
4. премахването на пожарозащитните и ди-
мопреградните врати към стълбищни клетки,
коридори, преддверия, холове и вестибюли без
предварително съгласуване с органите за ПАБ;
5. възпрепятстването достъпа до люкове и
други устройства за ръчно управление на про-
тивопожарни съоръжения.
Чл. 40. Производствените помещения и обо-
рудването се поддържат чисти от прах и взри-
воопасни отпадъци. Почистването се извършва
съгласно технологичните изисквания или пра-
вилата по чл. 6, т. 1.