Държавен вестник, бр. 91, 2024 г., стр. 58

СТР.  58	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  91
„височина до 28 m“ се заменят с „максимална 
височина на пребиваване на хора до 25 m“;
д) в т. 8 думите „строежи от класове Ф1 – Ф4“ 
се заменят със „сгради от класове Ф1 – Ф4 (с 
изключение на подкласове Ф1.3 и Ф1.4)“;
е) точка 9 се изменя така:
„9. затворени гаражи (от подклас Ф5.2) за 
до десет моторни превозни средства в гаража, 
отворени гаражи (от подклас Ф5.2), както и 
сервизи (от подклас Ф5.1) за до пет работни 
поста;“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Сградна водопроводна инсталация за 
пожарогасене се предвижда и в производствени 
или складови помещения с площ над 200 m2 
от категория по пожарна опасност Ф5А, Ф5Б 
или Ф5В, разположени в сгради по ал. 1, т. 2, 
6 или 8, в сервизи с над пет работни поста, 
разположени в същите сгради, в затворени 
гаражи с над 10 моторни превозни средства в 
гаража, разположени в сгради по ал. 1, т. 2 или 
8, както и в затворени гаражи с над 10 мотор­
ни превозни средства на етаж или в гаражна 
клетка, разположени в сгради по ал. 1, т. 6.“
3. Създава се ал. 3:
„(3) За изчислителна площ на гаражната 
клетка по ал. 2 при определяне на необходи­
мостта от проектиране на сградни водопроводни 
инсталации за пожарогасене се приема площта 
между стени с минимална огнеустойчивост 
съгласно колона 4 на табл. 3 в зависимост 
от необходимата степен на огнеустойчивост 
на сградата. Вътрешните преградни стени се 
предвиждат без отвори, с изключение на та­
кива, защитени до изискващата се минимална 
огнеустойчивост на стената, както и отвори, в 
които са монтирани плътни врати.“
§ 111. Член 195 се изменя така:
„Чл. 195. В производствени и складови сгради 
и помещения от категории по пожарна опасност 
Ф5А, Ф5Б и Ф5В с два и повече едновременно 
действащи пожарни крана, както и в сгради 
с максимална височина на пребиваване на 
хора над 25 m от II, III и IV група, сградните 
водопроводни инсталации за пожарогасене се 
проектират сключени.“
§ 112. Член 196 се изменя така:
„Чл. 196. (1) Пожарни кранове съгласно 
БДС ЕN 671-2 „Стационарни пожарогасител­
ни инсталации. Инсталации с маркуч. Част 
2: Инсталации с плосък маркуч (шланг)“ се 
предвиждат на водопроводи с диаметър най-
малко 2 цола със съединител „Щорц“.
(2) Пожарни кранове съгласно БДС ЕN 671-1 
„Стационарни пожарогасителни инсталации. 
Инсталации с маркуч. Част 1: Макари с по­
лутвърд маркуч“ може да бъдат предвидени и 
на водопроводи с по-малък диаметър от 2 цола 
при осигуряване на необходимите налягане и 
разход на вода за пожарогасене.“
§ 113. В чл. 197 се правят следните измене­
ния и допълнения:
1. В ал. 1 думите „вестибюли, коридори“ се 
заменят с „коридори, фоайета“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) В случаите, при които евакуационните 
стълбища са отделени в стълбищни клетки 
при спазване изискванията на чл. 47, ал. 1, 
т. 1 или 4, пожарните кранове се разполагат 
в коридорите, фоайетата или преддверията, в 
непосредствена близост до входа в стълбището.“
§ 114. В чл. 199 се правят следните изме­
нения:
1. Таблица 19 се изменя така:
„Таблица 19
№
по
ред
Видове сгради (помещения) според функционалното
им предназначение
Брой на едновремен­
но действащите по­
жарни кранове
Разход на 
вода за пожа­
рен кран, l/s
1
2
3
4
1.
Производствени сгради и помещения:
 
 
а) с площ до 400 m2 включително
1
2,0
б) с площ, по-голяма от 400 m2
2
2,0
2. 
Електропроизводствени предприятия:
 
 
а) водно- и топлоелектрически централи
2
2,0
б) атомни електрически централи
2
5,0
3.
Складове:
 
 
а) с не повече от 2 m3/m2 горими материали и с площ 
до 400 m2 включително
1
2,0
б) с не повече от 2 m3/m2 горими материали и с площ, 
по-голяма от 400 m2
2
2,5
в) с повече от 2 m3/m2 горими материали и с площ, по-
малка или равна на 400 m2
2
2,5
г) с повече от 2 m3/m2 горими материали и с площ, по-
голяма от 400 m2
4
2,5