Държавен вестник, бр. 107, 2004 г., стр. 64

С Т Р .  64
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  107
(2) Допуска се намаляване на разстоянието
по ал. 1, ако отвеждането е най-малко на 3 m
над котата на прилежащия терен.
Чл. 158. (1) Газовите уреди се присъединя-
ват към комините посредством тръби, изпъл-
нени от негорим материал.
(2) Диаметърът на присъединителната тръ-
ба не може да е по-голям от диаметъра на димо-
отвеждащата тръба (отвора) на газовия уред.
(3) Хоризонталните участъци на присъеди-
нителните тръби се предвиждат с наклон към
газовия уред не по-малък от 1 на сто.
(4) Присъединителните тръби се осигуряват
срещу огъване и провисване.
(5) Звената на присъединителните тръби
осигуряват неизтичане на газове в помещение-
то при плътно свързване без просвет.
(6) При свързване на няколко газови уреда в
общ комин не се допуска преминаване на дим-
ни газове между работните помещения или
изтичане на димни газове от неработещи газо-
ви инсталации.
Чл. 159. (1) Комините се извеждат:
1. на разстояние най-малко 0,5 m над билото
на скатни покриви, като комините се предвиж-
дат на хоризонтално разстояние до 1,5 m от
билото;
2. на нивото на билото, когато са на разсто-
яние от 1,5 до 3 m от билото на скатен покрив;
3. под нивото на билото на покрива, но не по-
ниско от правата, прекарана под ъгъл 10° от
билото спрямо хоризонта—когато комините са
на разстояние от билото на скатния покрив, по-
голямо от 3 m;
4. на разстояние най-малко 0,5 m над плос-
костта на покрива—при плоски покриви.
(2) Комините се проектират с шапки, които
ги предпазват от валежи.
Раздел VI
Разходомери за газ
Чл. 160. (1) В зависимост от възприетата
схема за газоснабдяване на сградата разходо-
мерите се предвиждат на сградното газопровод-
но отклонение или на газопроводите за отдел-
ните жилища.
(2) Допуска се разходомерите да се поставят
в сухи подземни помещения на сгради, измаза-
ни с негорима мазилка, с обем не по-малък от
3 m3 и с осигурена естествена вентилация.
Чл. 161. (1) Най-близкият консуматор на газ
се проектира на разстояние най-малко 1 m от
разходомера.
(2) Допуска се намаляване на разстоянието
по ал. 1 до 0,5 m, когато разходомерът е защи-
тен с негорима преграда с граница на огне-
устойчивост 60 min.
(3) Когато разходомерите се предвиждат
върху външна стена, стълбище или помещение
за общо ползване, те се проектират в негорима
ниша, кабина или шкаф със заключващи се врати
и естествена вентилация. Помещенията или
пространствата, в които се предвиждат нишите
за разходомерите, се проектират с осигурена
естествена вентилация.
(4) Не се разрешава през нишите, кабините
или шкафовете да преминават други газопро-
води или тръбопроводи.
(5) До нишите, кабините и шкафовете се
допуска да преминават електрически кабели,
водопроводни, канализационни и други инста-
лации, при условие че те са отделени с негори-
ма преграда.
(6) Стените на нишите се измазват с негори-
ма мазилка.
(7) Не се допускат разходомери в помеще-
ния, в които се предвиждат електрически съ-
оръжения с номинално напрежение над 400 V,
и в помещения с категория на пожарна опас-
ност А и Б.
Чл. 162. (1) Групов монтаж на разходомери
с общ номинален дебит над 60 m3/h се предвиж-
да в самостоятелни помещения с естествена
вентилация, с негорими стени с граница на ог-
неустойчивост най-малко 90 min, с таван с гра-
ница на огнеустойчивост 60 min, с най-малко
една външна стена, с отваряща се навън врата
и с осигурен пряк достъп или достъп през поме-
щение с естествена вентилация.
(2) Групов монтаж на разходомери с общ
номинален дебит до 60 m3/h включително се
допуска при спазване на следните изисквания:
1. помещението, в което се монтират, е с общо
предназначение;
2. разходомерите се разполагат в заключва-
щи се шкафове.
Чл. 163. Пред разходомерите за газ задъл-
жително се предвижда спирателна арматура.
Г л а в а  с е д м а
ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА ИЗГРАЖДА-
НЕ НА ОБЕКТИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА ЗА
ПРЕНОС, СЪХРАНЕНИЕ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
И ДОСТАВКА НА ПРИРОДЕН ГАЗ
Раздел I
Общи изисквания
Чл. 164. (1) Обектите и съоръженията за
пренос, съхранение, разпределение и доставка
на природен газ се изграждат при спазване на
одобрените проекти и на правилата и нормати-
вите, които се изискват от съответните норма-
тивни актове, български стандарти и други тех-
нически спецификации за извършване, контрол
и приемане на строителните и монтажните ра-
боти при условията на чл. 169 ЗУТ.
(2) Замяната на предвидените с инвестици-
онния проект материали и изделия с равно-
стойни на тях без промяна на проектите се до-
пуска с писмено съгласие на проектанта или на
лицето, упражняващо строителен надзор.
(3) В процеса на изпълнението на строител-
ството са допустими само несъществени изме-
нения в одобрения инвестиционен проект, кои-