Държавен вестник, бр. 26, 2008 г., стр. 59

Б Р О Й  26
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  59
Чл. 284. Трансформаторите и другите елек-
трически съоръжения в трансформаторните
подстанции с напрежение 6 ч 20 kV, които се
захранват от въздушни електропроводи, се за-
щитават от атмосферни пренапрежения чрез
един комплект метално-окисни вентилни от-
води, монтирани на страната на по-високото
напрежение на трансформатора, на въвода или
на шините на подстанцията, и с един комплект
вентилни или искрови отводи на страна 0,4 kV.
Допуска се и монтирането на отводите на пър-
вия стълб на изводите 0,4 kV.
Чл. 285. Преходът от ВЕ с напрежение 20 kV
към кабелен електропровод, трансформаторен
пост или РУ се защитава от пренапрежения с
вентилни отводи, поставени на прехода “възду-
шен електропровод—кабелен електропровод”,
като заземителните клеми на вентилните отво-
ди се свързват с металната обвивка на кабела и
към земя.
Чл. 286. (1) Неизползваните намотки за нис-
ко напрежение на силовите тринамотъчни
трансформатори се съединяват в симетрична
схема “звезда” или “триъгълник” и се заземя-
ват в звездния център или в произволно избра-
на точка на намотките, ако не е предвидена
защита на тези намотки от пренапрежения.
(2) Неизползваните намотки за средно нап-
режение се защитават с вентилни отводи на
всяка фаза независимо от схемата на свързва-
нето на намотките.
Чл. 287. Ежегодно преди настъпването на
гръмотевичния период се извършва проверка
на схемите на мълниезащитата, като се отбе-
лязват извършените или предстоящите изме-
нения.
Чл. 288. (1) За защита от комутационни пре-
напрежения електрическите мрежи средно нап-
режение (СрН) работят със заземен звезден
център през дъгогасителен реактор или актив-
но съпротивление, както и смесено.
(2) Защита от комутационни пренапрежения
и заземяване на звездния център се налага при
капацитивен ток на земно съединение, по-го-
лям от 10 А.
Чл. 289. Начинът на заземяване на звездния
център се избира в зависимост от вида на мре-
жата и съотношението на кабелната и въздуш-
ната част, както следва:
1. въздушни мрежи—чрез дъгогасителен ре-
актор или комбинирано с активно съпротив-
ление;
2. кабелни мрежи—чрез активно съпротив-
ление;
3. смесени мрежи—чрез активно съпротив-
ление, когато кабелната част е по-голяма от
40 % от общата дължина на мрежата, и комби-
нирано—когато кабелната част на мрежата е
по-малка от 40 %.
Чл. 290. Звездният център на мрежи с нап-
режение 6 ч 10 kV с директно присъединени
към тях генератори и/или двигатели се зазе-
мява през активно съпротивление, когато ка-
пацитивният ток при земно съпротивление е
по-голям от 5 А. При необходимост се вграж-
да устройство за създаване на изкуствен звез-
ден център.
Чл. 291. При ток на земно съединение 50 А
и по-голям се поставят най-малко два дъгога-
сителни реактора.
Г л а в а  п е т н а д е с е т а
КОНДЕНЗАТОРНИ УРЕДБИ
Чл. 292. С тази глава се определят изисква-
нията за техническа експлоатация на конден-
заторните уредби, които се използват за пови-
шаване на фактора на мощността и за регули-
ране на напрежението в електрическите уред-
би с честота 50 Hz и с напрежение от 0,22 до
10 kV чрез паралелно включване на конденза-
торите към приемниците на реактивна елект-
рическа енергия.
Чл. 293. Главата не се отнася за конденза-
торни уредби за надлъжна компенсация, за спе-
циални уредби и за различните видове електри-
чески филтри.
Чл. 294. При доставяне на нови кондензато-
ри се прави оглед на техническото им състоя-
ние, оформя се акт за приемане и се проверяват
изправността на корпуса, изолаторите, контакт-
ните изводи, клемата за заземяване на корпуса
за кондензатори, които нямат съединен с кор-
пуса извод, наличието на табелки с технически
данни и теч на масло.
Чл. 295. В помещенията за кондензаторни
батерии се осигуряват:
1. принципна еднополюсна схема на уредба-
та с данни за номиналния ток на стопяемите
вложки на предпазителите, защитаващи отдел-
ни кондензатори, част от уредбата или цялата
кондензаторна батерия, съответно за настрой-
ката на максималнотокова защита, в случай че
се използва защитно реле;
2. термометър или друг уред за измерване на
температурата на околния въздух;
3. щанга за разреждане на кондензаторите;
4. противопожарни уреди и съоръжения,
съгласувани с органите за пожарна и аварийна
безопасност.
Чл. 296. Термометърът или датчикът на уре-
да за измерване на температурата се разпола-
га в най-горещото място на помещението на
кондензаторната уредба между кондензатори-
те така, че да бъде осигурена възможност за
наблюдаване на показанията му без изключ-
ване на кондензаторите и без снемане на пред-
пазните огради.
Чл. 297. Паспортът на батерията съдържа
списък на кондензаторите с данни за поредния
номер, производствения номер, датата на мон-
тажа, номиналното напрежение, мощността и
капацитета на всеки кондензатор според табел-
ката от производителя.