Държавен вестник, бр. 82, 2004 г., стр. 26

С Т Р .  26
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  82
ползвател уведомява незабавно регионалния
отдел на ГД “ИДТН”, като до пристигането на
негови инспектори взема мерки за оказване
помощ на пострадалите и за предотвратяване
развитието на аварията.
(2) До идването на инспекторите на ГД
“ИДТН” собственикът или ползвателят е длъ-
жен да запази непроменена обстановката, съз-
дадена при аварията или злополуката, ако това
не създава допълнителна опасност за разви-
тие на аварията или за възникване на нови
злополуки. Когато се наложи изменение на
обстановката, собственикът или ползвателят
представя на инспекторите писмена справка
за извършените изменения и за причините,
наложили това.
Чл. 207. Инспекторите на ГД “ИДТН” об-
следват причините за възникването на авария-
та или злополуката. За резултатите от обслед-
ването се съставя протокол.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. “Бутилкова инсталация” е стационарна
инсталация, предназначена да захранва газови
съоръжения и газови уреди с втечнен въглево-
дороден газ от 3 или повече бутилки.
2. “Газоснабдителна станция” е стационар-
на инсталация, предназначена за пълнене на бу-
тилки и/или автоцистерни и жп цистерни и/или
за снабдяване на промишлени предприятия,
жилищни и административни сгради с втечнен
въглеводороден газ от стационарно монтирани
резервоари.
3. “Автомобилна газоснабдителна станция”
е стационарна инсталация, предназначена за
зареждане на АГУ, монтирани на моторни пре-
возни средства.
4. “Газорегулаторна инсталация” е инстала-
ция от газова арматура, тръби, уреди и други
детайли, която се монтира на газопровода и е
предназначена за автоматично регулиране на-
лягането на газа в газопровода след нея.
5. “Автоматичен ограничител на нивото в
резервоара” е устройство, което ограничава
пълненето на резервоара на АГУ до не повече
от 80 на сто от обема му.
6. “Предпазно-отсекателен клапан” е уст-
ройство, осигуряващо прекратяване подаване-
то на газ, при което времето за въздействие на
работния му орган в затворено положение е не
повече от 1 s.
7. “Предпазен клапан” е устройство, осигу-
ряващо защита на газовото съоръжение или
инсталацията от недопустимо повишаване на
налягането.
8. “Газови уреди” са уредите по смисъла на
§ 1, т. 35 от допълнителните разпоредби на На-
редбата за устройството и безопасната експло-
атация на преносните и разпределителните га-
зопроводи, на съоръженията, инсталациите и
уредите за природен газ.
9. “Работно налягане” (РН) е максималното
налягане, при което газовото съоръжение и
инсталация работи при нормални условия.
10. “Максимално работно налягане” (МРН)
е налягането, при което газовото съоръжение
или инсталация може да работи продължител-
но при нормални условия.
11. “Временно работно налягане” (ВРН) е
налягането, при което газовото съоръжение или
инсталация може да работи временно под уп-
равлението на регулиращите устройства.
12. “Максимално инцидентно налягане”
(МИН) е максималното налягане, което систе-
мата може да изпита за кратко време, ограни-
чено от устройствата за безопасност.
13. “Налягане при изпитване на якост” (НИЯ)
е налягането, прилагано в газовото съоръже-
ние или инсталацията при изпитване на меха-
ничната им якост.
14. “Налягане при изпитване на плътност”
(НИП) е налягането, при което се извършва про-
верка за спазване на изискванията за плътност.
15. “Недопустима концентрация” е концент-
рацията (в обемни части на газ и въздух), равна
на 20 на сто от долната граница на възпламеня-
ване за съответния газ.
16. “Долна граница на концентрацията, при
която е възможно възпламеняване” е концент-
рацията на пожароопасен газ или пари във
въздуха, под която газовата атмосфера не е
взривоопасна.
17. “Монитор” е втори регулатор, използван
като устройство за безопасност, който поема
управлението на налягането при по-висока за-
дадена стойност, в случай че активният регула-
тор е повреден.
18. “Аерозолна опаковка” е всеки метален,
стъклен или пластмасов контейнер за едно-
кратна употреба, съдържащ сгъстен газ, втеч-
нен или разтворен под налягане, със или без
течност, паста или пудра и притежаващ меха-
низъм за изпускане, позволяващ съдържание-
то му да бъде освободено като суспендирани
твърди или течни частици в газ, под формата на
пяна, паста или пудра или в течно състояние.
19. “Неоторизирано лице” е лице, което не е
назначено да изпълнява задачи, свързани с об-
служването, поддържането, ремонта, преуст-
ройството и контрола на газови съоръжения и
инсталации.
20. “Недопустими пропуски на газ” са про-
пуски на газ от газови съоръжения и инстала-
ции, които могат да доведат до образуване на
недопустима концентрация на газа в помеще-
ния или в отделни зони на помещенията, или в
затворени пространства на автомобил с АГУ,
както и на открито.