Държавен вестник, бр. 99, 2004 г., стр. 25

Б Р О Й  99
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  25
4. на всеки стълб—предупредителни надпи-
си или табелки “Не се качвай! Високо напреже-
ние! Опасно за живота!” на височина от 2,5 до
3 m от земята.
Чл. 192. Металните стълбове и металните
части на стоманобетонните и дървените стъл-
бове се покриват периодично с боя, устойчива
на атмосферните влияния, а основите на пояси-
те—с лак или битум.
Чл. 193. В процеса на експлоатацията се из-
вършват огледи, профилактични изпитвания и
проверки на ВЛ от специално подготвен за цел-
та персонал съгласно приложение № 6.
Чл. 194. Периодичните огледи и обходи на ВЛ
се извършват в срокове, определени с вътрешна
инструкция, но най-малко веднъж годишно.
Чл. 195. (1) При огледите на ВЛ се регист-
рират:
1. скъсванията и стопяванията на отделни
жила на проводниците и мълниезащитните
въжета;
2. обгарянията, пукнатините и счупванията
на изолатори;
3. повредите по стълбовете—наклоняване,
обгаряне, цялост на бандажите и заземителни-
те проводници;
4. искренето и разрегулирането на провод-
ниците;
5. повредите по тръбните и искровите отво-
ди и комутационната апаратура по ВЛ;
6. наличността и състоянието на предупре-
дителните надписи и табели по стълбовете;
7. липсата на болтове и гайки, целостта на
отделните елементи на стълбовете, скъсването
на заваръчни шевове и нитови съединения на
металните стълбове;
8. състоянието на стоманобетонните стъл-
бове и приставки;
9. състоянието на просеката;
10. извършването без съгласуване на какви-
то и да било строителни и други работи в охра-
няваната зона.
(2) При откриване на дефекти с авариен ха-
рактер се вземат срочни мерки за тяхното от-
страняване.
Чл. 196. Върхов оглед на ВЛ с напрежение
над 1000 V се извършва най-малко един път на
година.
Чл. 197. Откритите през време на огледите
дефекти се записват в дневника за обходи. Де-
фектите, които трябва да бъдат отстранени, се
нанасят във ведомост за дефектите, като се по-
сочва срокът за тяхното отстраняване. Профи-
лактичните изпитвания се провеждат най-мал-
ко един път на година.
Чл. 198. (1) Извънредните огледи, включи-
телно нощните, се извършват след всяко авто-
матично изключване на ВЛ през време на зале-
дяване, мъгла, разливане на реки, след силен
вятър, в участъци със силно замърсена околна
среда и пр.
(2) Необходимостта от извънредни огледи
се определя от енергетика.
Чл. 186. Работодателите на предприятията/
организациите, които експлоатират ВЛ, пери-
одично уведомяват и инструктират (преди за-
почване на полската работа) съответните об-
щински органи, земеделските стопанства, пред-
приятията и организациите, през чиито тери-
тории преминават ВЛ, да спазват строго изис-
кванията на нормативните актове по безопас-
ност и здраве при работа по отношение на пред-
пазната зона на ВЛ.
Чл. 187. В населени места, вилни и други
зони, приравнени към тях, хоризонталните
разстояния от крайните проводници на ВЛ при
най-голямото им отклонение до най-близки-
те части на сгради и съоръжения са не по-
малки от:
1. за ВЛ с напрежение от 1 kV до 20 kV
вкл.—2 m;
2. за ВЛ с напрежение от 35 kV до 110 kV
вкл.—4 m;
3. за ВЛ с напрежение 220 kV вкл.—6 m.
Чл. 188. (1) Трасетата на ВЛ периодично се
почистват, а израсналите дървета—се кастрят.
(2) Работодателите на предприятията/орга-
низациите, които експлоатират ВЛ, осигуряват
поддържане на широчината на просеките им
съобразно изискванията на наредбата, като
осигуряват своевременно изсичане на отделни-
те дървета, застрашаващи с падането си про-
водниците на ВЛ, и след това уведомяват орга-
низацията, чиято собственост е насаждението.
(3) Дърветата се изсичат и кастрят при из-
ключена от напрежение ВЛ.
Чл. 189. Движението на машини и механиз-
ми—строителни, селскостопански и пр., превоз-
ването на съоръжения, конструкции и други
товари под ВЛ се допускат само в случаите,
когато височината на машините, механизмите
и товарите е не по-голяма от:
1. при придвижване по шосе—5 m;
2. при придвижване по черен път и извън
пътя—3,5 m.
Чл. 190. (1) Разстоянието от най-ниския про-
водник на ВЛ при най-голям провес до повър-
хността на земята в населени места е не по-
малко от:
1. за ВЛ с напрежение до 1 kV вкл.—6 m;
2. за ВЛ с напрежение над 1 kV до 110 kV
вкл.—7 m;
3. за ВЛ с напрежение 220 kV вкл. —8 m.
(2) Разстоянието от най-ниския проводник
на ВЛ при най-голям провес до повърхността
на земята в ненаселени места е не по-малко от:
 1. за ВЛ с напрежение до 110 kV вкл.—6 m;
 2. за ВЛ с напрежение до 220 kV вкл.—7 m.
Чл. 191. На стълбовете на ВЛ се поставят и
поддържат в изправност следните знаци:
1. номер на стълба и годината на строежа—
на всички стълбове;
2. номер на ВЛ или условното є наименова-
ние—на всички стълбове;
3. означения на местата на транспозиции-
те—за ВЛ с напрежение 35 kV и по-високо;