Държавен вестник, бр. 96, 2009 г., стр. 71

БРОЙ  96	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  71  
от 30 силови кабела, се разделят през не по-
вече от 300 m с огнезащитна ивица (преграда) 
с широчина не по-малко от 1 m.
Чл. 387. (1) На естакади за технологични 
тръбопроводи за леснозапалими и горими теч-
ности, пари, газове и др. се разрешава да се 
полагат до 30 силови бронирани или неброни-
рани кабела, положени в стоманени тръби, на 
разстояние от тръбопроводите най-малко 0,5 m.
(2) Разрешава се съвместното полагане на 
повече от 30 кабела и на тръбопроводи за ГГ и 
ЛЗТ по естакади и в галерии, при условие че:
1. кабелите са отделени от тръбопроводите с 
пожарозащитни хоризонтални прегради с огне-
устойчивост EI 30, разположени на разстояние 
най-малко 0,05 m от най-долния и най-горния 
ред кабели, като преградите излизат извън 
габарита на кабелното трасе най-малко 0,5 m;
2. кабелите са хоризонтално отдалечени на 
разстояние най-малко 1,5 m от тръбопроводите 
и на разстояние най-малко 3 m от спирател-
ната арматура, дренажните кранове, фланците, 
тръбопроводните отклонения и други подобни 
или са отделени с вертикални прегради, изпъл-
нени от продукти с клас по реакция на огън 
не по-нисък от А2, с огнеустойчивост EI 30 и 
с височина, превишаваща с 0,1 m габарита на 
кабелното трасе.
Чл. 388. Разрешава се пресичането на ка-
белните естакади с технологични тръбопроводи 
за ЛЗТ и ГТ, при условие че:
1. всички конструктивни елементи на ес-
такадата са изпълнени от продукти с клас по 
реакция на огън не по-нисък от А2 и с огне-
устойчивост R 60;
2. кабелите са положени в стоманени тръ-
би – при естакади с 15 кабела;
3. кабелите са положени в кабелна галерия, 
на височина най-малко 1,5 m от габаритите на 
естакадата с технологични тръбопроводи, и 
подът на кабелната естакада, която преминава 
под тръбопроводите, е изпълнен с отвори за 
изтичане на тежките газове – при естакади с 
повече от 15 кабела;
4. тръбопроводите в зоната на пресичането 
са без фланцови съединения, компенсатори, 
спирателна и друга арматура, а кабелите – без 
кабелни муфи;
5. разстоянието между кабелите и тръбо-
проводите е най-малко 0,5 m.
Чл. 389. (1) Хоризонталното разстояние от 
проводниците на въздушни линии за напреже-
ние до 1000 V до сгради е най-малко 1,5 m от 
балкони, тераси и прозорци и най-малко 1 m 
от стени без отвори.
(2) Не се разрешава въздушни линии с на-
прежение до 1000 V да преминават над сгради, 
изпълнени от продукти с класове по реакция на 
огън D, E и F, с изключение на отклоненията 
към захранваната сграда. 
Чл. 390. Разстоянието от стълбовете на 
въздушни линии с напрежение до 1000 V до 
подземни газопроводи и тръбопроводи за горими 
и леснозапалими течности е най-малко 1 m. 
Разстоянието до пожароопасни и взривоопасни 
съоръжения се определя съгласно чл. 395.
Чл. 391. (1) Не се разрешава въздушни 
линии с напрежение, по-голямо от 1000 V, да 
преминават над сгради с покриви, изпълнени 
от продукти с класове по реакция на огън В, 
С, D, E и F, както и над взривоопасни поме-
щения, пожароопасни и взривоопасни външни 
съоръжения.
(2) Разрешава се преминаването на въздуш-
ни линии с напрежение, по-голямо от 1000 V, 
над сгради от категории по пожарна опасност 
Ф5В, Ф5Г и Ф5Д и от I и II степен на огнеус-
тойчивост, при условие че разстоянието между 
въздушните линии и покрива на сградата е 
най-малко:
1. при въздушни линии с напрежение до 
35 kV – 3 m;
2. при въздушни линии с напрежение 
110 kV – 4 m;
3. при въздушни линии с напрежение 
220 kV – 5 m.
(3) Не се разрешава въздушни линии с на-
прежение над 220 kV да преминават над сгради 
и съоръжения.
Чл. 392. Минималните разстояния от крайния 
проводник на въздушни линии с напрежение 
над 1000 V до сгради от категории по пожар-
на опасност Ф5В, Ф5Г и Ф5Д и от III, IV и 
V степен на огнеустойчивост и до сгради от 
клас на функционална пожарна опасност Ф1 
се определят в съответствие с табл. 38.
Таблица 38
Напрежение на 
въздушната  
линия, от която 
се определя  
разстоянието
Минимално разстояние в m от крайния проводник на въздушната линия до:
производствени, селскостопански и складови сгради с производства 
от категория на пожарна опасност и със степен на пожароустойчи-
вост:
жилищни, обществени, спомага-
телни и други сгради със степен 
на пожароустойчивост
В
Г и А
I, II и III
IV и V
III и IV
V
III и IV
V
До 20 kV
От 20 до 110 kV
От 110 до 220 kV
От 220 до 400 kV
4
5
8
10
5
5
8
10
2
4
6
10
3
4
6
10
3
4
6
10
4
5
8
10