Държавен вестник, бр. 99, 2004 г., стр. 39

Б Р О Й  99
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  39
Чл. 340. Токоизправителните уредби, кои-
то се използват за зареждане на акумулатор-
ните батерии, се захранват от страната на про-
менливия ток чрез разделителни трансфор-
матори.
Чл. 341. (1) При земно съединение в мрежа-
та на оперативния ток се вземат мерки за неза-
бавното му отстраняване.
(2) Не се допуска работа под напрежение по
мрежата на оперативния ток, ако в нея има
земно съединение, освен при търсене на място-
то на земното съединение.
Чл. 342. В схемата на захранване на консу-
маторите, които не допускат прекъсване на
оперативния ток, се осигурява възможност за
захранването им без прекъсване при превключ-
ване от една шинна система или секции към
друга; всички сборни шини и пръстеновидни
магистрали за постоянен ток се осигуряват с
двойно захранване.
Чл. 343. В нормални експлоатационни усло-
вия напрежението на шините за оперативен
постоянен ток се поддържа с 5 % по-високо от
нормалното напрежение на консуматора.
Чл. 344. (1) Акумулаторната уредба се ком-
плектува със:
1. ареометри и термометри за измерване на
гъстотата и температурата на електролита;
2. преносим волтметър за постоянен ток с
обхват 0 до 3 V;
3. преносима взривобезопасна лампа с пред-
пазна решетка;
4. стъклен съд за доливане на електролит с
вместимост от 1,5 до 2 l;
5. предпазни стъкла за покриване на акуму-
латорните елементи;
6. костюм от вълнен плат, гумени ръкавици,
престилки, галоши, защитни очила;
7. съд с разтвор от сода бикарбонат за кисе-
линните акумулатори и съдове с разтвор от
борна киселина и технически вазелин—за ал-
калните акумулатори;
8. проводник за шунтиране на елементите на
батерията;
9. волтметър с вилка за измерване под товар
на елементите на батериите.
(2) За уредби без постоянен оперативен пер-
сонал се допуска посоченото в ал. 1 да бъде във
вид на преносим комплект.
Чл. 345. При приемане на излязла от осно-
вен ремонт акумулаторна батерия се извършва
проверка на:
1. капацитета на батерията с ток от 3  до 5 А
или при 10-часов режим на разреждане;
2. качеството на електролита;
3. гъстотата на електролита и напрежението
на елементите в края на зареждането и разреж-
дането на батерията;
4. съпротивлението на изолацията на бате-
рията спрямо земя;
5. изправността на отделните акумулаторни
елементи;
6. проточната вентилация.
Чл. 346. (1) Акумулаторните уредби се об-
служват от специално обучен персонал съгласно
инструкцията на производителя и наредбата.
 (2) Новите типове акумулаторни уредби се
обслужват съгласно инструкцията на произво-
дителите и вътрешна инструкция.
(3) Във всяка акумулаторна уредба се води
дневник по установена форма от обслужващия
персонал.
Чл. 347. (1) Акумулаторната батерия се екс-
плоатира по възможност в режим на постоянно
подзареждане.
(2) Периодичността, обхватът и нормите за
изпитване на акумулаторните уредби са съглас-
но приложение № 11.
Чл. 348. (1) Киселинните батерии, които
работят в режим на постоянно подзареждане
или в режим “зареждане—разреждане”, се под-
лагат на презареждане един път на три месеца.
(2) Зареждането и разреждането се извърш-
ват с ток не по-голям от допустимия за дадена-
та батерия.
(3) Допуска се температура на електролита
в края на зареждането не е по-висока от +40 °С.
Чл. 349. (1) Смукателно-нагнетателната вен-
тилация в помещенията на акумулаторна бате-
рия се включват преди започване на зарежда-
нето на батерията и се изключват след пълното
отделяне на газовете, но не по-рано от 1,5 h след
завършване на зареждането. Смукателните ин-
сталации се блокират с технологичното оборуд-
ване и изключват работата му при спиране на
вентилацията.
(2) Киселинните батерии, работещи в режим
на постоянно подзареждане, се експлоатират
без тренировъчно изпразване и изравнително
презареждане.
(3) Веднъж на три месеца се извършва доза-
реждане на киселинните батерии с напрежение
2,3 V на елемент. Дозареждането се прекратя-
ва, след като плътността на електролита във
всички елементи достигне 1,20 ч 1,21.
Чл. 350. Оглед на акумулаторните уредби се
извършва:
1. от дежурния персонал—един път на дено-
нощие;
2. при експлоатация без постоянен дежурен
персонал—едновременно с огледа на съоръже-
нията, а също и от специално определено лице—
по график, одобрен от енергетика.
Чл. 351. Текущ ремонт на акумулаторните
батерии се извършва един път в годината и
включва:
1. проверка на състоянието на плочите и
разрушаването на отделните елементи на ба-
терията;
2. подмяна на част от сепараторите и отстра-
няване на шлама от елементите;
3. проверка на качеството на електролита;
4. проверка на състоянието на стелажите и
изолацията им спрямо земя;
5. отстраняване на други констатирани не-
изправности на батерията;