Държавен вестник, бр. 81, 2000 г., стр. 83

Б Р О Й  81
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  83
Чл. 727. (1) При заземяване на звездния цен-
тър чрез дъгогасителен реактор се спазват след-
ните изисквания:
1. дъгогасителни реактори в подстанции се
поставят, когато електрическите уредби са свър-
зани с мрежата с не по-малко от 3 електропро-
вода; поставянето на дъгогасителни реактори в
крайни подстанции е забранено;
2. дъгогасителните реактори се присъединя-
ват към звездния център на трансформаторите
или към устройствата за извеждане на звезден
център посредством разединители; не се допус-
ка изключване на разединителите при наличие
на земно съединение в мрежата;
3. забранява се присъединяването на дъгога-
сителните реактори към трансформатори, за-
щитени с предпазители;
4. дъгогасителните реактори имат резонан-
сна настройка; допуска се настройка с надком-
пенсация, при която реактивната съставяща на
тока на земно съединение не надвишава 5 А, а
степента на разстройване е не по-голяма от 5 на
сто; настройка с подкомпенсация се допуска
като временно решение само ако различните
аварийно възникващи несиметрии на капаци-
тетите на фазите на мрежата не водят до поява-
та на напрежение в звездния център по-голямо
от 70 на сто от фазното напрежение;
5. напрежението на несиметрия в мрежата
не може да бъде по-голямо от 0,75 на сто от
фазното напрежение;
6. при липса на земно съединение се допуска
напрежението на изместване на звездния цен-
тър да бъде не по-голямо от 15 на сто от фазно-
то напрежение—за продължително време, и от
30 на сто от фазното напрежение—в продълже-
ние на един час;
7. намаляване на напрежението на несимет-
рия и напрежението на звездния център до стой-
ностите по т. 6 се постига с изравняване на ка-
пацитетите на фазите спрямо земя;
8. защитата от пренапрежения на звездния
център на трансформатора и на свързания към
него дъгогасителен реактор се изпълнява с вен-
тилен отвод.
(2) За изпълнение на изискванията по ал. 1 и
за осигуряване ефективността на заземяване на
звездния център чрез дъгогасителен реактор
последният трябва да бъде с плавно регулиране.
(3) При въздушна мрежа, чиято конфигура-
ция не се променя периодично, се допуска из-
ползването на дъгогасителни реактори със стъ-
пално ръчно регулиране.
(4) Заземяване на звездния център чрез дъго-
гасителни реактори се прилага като ефективно
средство срещу пренапрежения при въздушна и
при смесена мрежа (въздушна и кабелна мрежа).
Чл. 728. При заземяването на звездния цен-
тър чрез активно съпротивление се изпълняват
следните изисквания:
1. активното съпротивление се присъединя-
ва към звездния център на трансформаторите
или към устройствата за извеждане на звездния
център посредством разединител; не се допус-
ка изключване на активното съпротивление при
наличие на земно съединение в мрежата;
2. активното съпротивление да осигурява
протичането на ток, достатъчен за чувствител-
на и селективна работа на земните защити;
3. стойността на активния ток, протичащ през
активното съпротивление при земно съединение,
да бъде не по-голяма от 300 А в мрежи без директ-
но свързани към тях генератори и електрически
двигатели; при това се изисква стойността на
активния ток да е по-голяма от капацитивния ток
на мрежата при земно съединение, като се отчи-
та и нейното перспективно развитие;
4. при мрежи с директно свързани генера-
тори и двигатели не се допуска максималният
ток, протичащ през активното съпротивление,
да предизвика повреда в стоманата на статор-
ните пакети;
5. не се изисква защита от пренапрежения на
звездния център на трансформатора и свърза-
ното към него активно съпротивление.
Чл. 729. При комбинирано заземяване на
звездния център чрез дъгогасителен реактор,
паралелно на който се включва активно съпро-
тивление, се изпълняват следните изисквания:
1. активното съпротивление да бъде при-
съединено към звездния център посредством
прекъсвач;
2. защитата от пренапрежения на трансфор-
матора и на свързаните към него дъгогасите-
лен реактор и активно съпротивление да бъде
посредством вентилен отвод;
3. за времето на работа на мрежата в ре-
жим на компенсация (до включването на ак-
тивното съпротивление) да се спазват изиск-
ванията на чл. 727;
4. за времето на работа на мрежата след
включването на активното съпротивление да
се спазват изискванията на чл. 728.
Чл. 730. В електрическите уредби 6ч35 kV с
вакуумни прекъсвачи независимо от начина на
заземяване на звездния център се предвиждат
средства за защита от комутационни пренапре-
жения. Отказът от защита срещу комутацион-
ни пренапрежения трябва да е обоснован.
Чл. 731. (1) В мрежите с напрежение 110 kV
и по-високо отземяването на звездния център
на трансформаторите, както и начинът на ра-
бота на релейните защити и противоаварийна-
та автоматика се осъществяват по такъв начин,
че при различните оперативни и аварийни (ръч-
ни и автоматични) изключвания да не се отде-
ля участък от мрежата, в който няма включени
трансформатори със заземен звезден център.
(2) Трансформаторите, работещи с изоли-
ран звезден център, чиято изолация е намале-
на в сравнение с тази на линейните изводи,
имат постоянно включен вентилен отвод в
звездния център.
(3) При изолация на звездния център, еднак-
ва с изолацията на линейните изводи, се допус-
ка да не се включва вентилен отвод, ако линей-
ните вентилни отводи осигуряват цялостната
защита на трансформатора от пренапрежения.
Чл. 732. (1) Неизползваните намотки за нис-
ко (средно) напрежение на силовите трансфор-
матори и автотрансформатори са защитени от
пренапрежения с вентилни отводи, присъеди-
нени към изводите на всяка фаза.