Държавен вестник, бр. 81, 2000 г., стр. 26

С Т Р .  26
Д Ъ Р Ж А В Е Н   ВЕ С Т Н И К
Б Р О Й  81
Г л а в а  д е в е т а
МЕТРОЛОГИЧНО ОСИГУРЯВАНЕ
Чл. 78. (1) Дейностите, които се извършват
в енергийните обекти, се осигуряват метроло-
гично за осъществяване на единството, необхо-
димата точност на измерваните величини, уп-
равлението и контрола на процесите, свързани
с измерване.
(2) Комплексът от дейности по метрологич-
но осигуряване включва:
1. своевременно представяне на компетент-
ните органи за проверка на средствата за из-
мерване, подлежащи на метрологичен контрол
по Закона за измерванията;
2. периодична проверка на средствата за
измерване, неподлежащи на метрологичен кон-
трол по т. 1—съгласно местна инструкция;
3. използване само на утвърдени методики
за проверка на средствата за измерване;
4. осигуряване на съответствие между изис-
кванията за точност на измерване на техноло-
гичните параметри и точността на средствата
за измерване;
5. обслужване, поддържане, ремонт и метро-
логичен контрол на средствата за измерване.
Чл. 79. Метрологичното осигуряване се осъ-
ществява от метрологични служби или звена
към енергийните предприятия.
Чл. 80. Дейността на метрологичните служ-
би в енергийните предприятия по осигуряване
на единството, проследимостта и точността на
измерванията се организира съгласно изисква-
нията на чл. 15 от Закона за измерванията.
Чл. 81. Обемът и качеството на технологич-
ните измервания в производството и преноса
на електрическа и топлинна енергия се опреде-
лят в съответствие с нормите и правилата за
проектиране на съответните производствени и
преносни съоръжения.
Чл. 82. Средствата на технологичните пара-
метри по чл. 7 от Закона за измерванията за
измерване разхода на гориво, потреблението на
електрическа и топлинна енергия трябва да са
вписани в държавния регистър на разрешените
за използване в страната.
Чл. 83. Сроковете на периодичните провер-
ки на средствата за измерване по чл. 82 се опре-
делят по чл. 34 от Закона за измерванията.
Чл. 84. (1) Преди въвеждане в редовна ек-
сплоатация на основните съоръжения и на ин-
формационно-измервателните системи трябва
да бъдат метрологично осигурени, а в процеса
на експлоатация да се подлагат на периодичен
метрологичен контрол.
(2) Забранява се използването на информа-
ционно-измервателни системи без метрологич-
но осигуряване.
Чл. 85. Средствата за измерване, използва-
ни за наблюдение на технологичните парамет-
ри, на които не се нормира точността на измер-
ване, се маркират със знак за индикатори.
Чл. 86. (1) Сроковете за проверка на вграде-
ните в съоръженията първични средства за из-
мерване (бленди, сопла, тръби на Вентури, тер-
мосъпротивления, термодвойки, броячи, измер-
вателни трансформатори, датчици за линейно
и ъглово преместване и др.) се съобразяват с
междуремонтните срокове на съоръженията, на
които са монтирани.
(2) В обема на ремонтите на основните съо-
ръжения се отчитат и включват всички дейнос-
ти по демонтажа, проверката и монтажа на
средствата за измерване по ал. 1.
Г л а в а  д е с е т а
АВТОМАТИЗИРАНИ СИСТЕМИ
ЗА УПРАВЛЕНИЕ (АСУ)
Чл. 87. (1) Автоматизираните системи за
управление (АСУ) на енергийните обекти тряб-
ва да бъдат в състояние и в готовност за осъ-
ществяване на сигурно и икономично управле-
ние на производството, преноса и разпределе-
нието на електрическа и топлинна енергия,
както и за осигуряване на оперативно-диспе-
черското и организационното управление.
(2) Функциите на АСУ по ал. 1 се изпълня-
ват от следните системи:
1. автоматизирани системи за управление на
технологичните процеси (АСУТП);
2. автоматизирани системи за диспечерско
управление (АСДУ);
3. автоматизирани системи за управление на
производството (АСУП).
Чл. 88. (1) Автоматизираните системи за
управление на технологичните процеси фун-
кционират в ТЕЦ с единична мощност на бло-
ковете от 100 и повече мегавата, във ВЕЦ с еди-
нична мощност на агрегатите от 40 и повече
мегавата, както и в преносните и разпредели-
телните предприятия за електрическа енергия.
(2) В зависимост от местните условия, ико-
номическата и производствената целесъобраз-
ност АСУТП могат да се изграждат и в елек-
трическите централи с по-малка мощност на
агрегатите от указаните в ал. 1, както и в отоп-
лителни централи и топлопреносни мрежи.
Чл. 89. Автоматизирани системи за диспе-
черско управление функционират при операто-
ра на електропреносната мрежа и при операто-
рите на електроразпределителната и топло-
преносната мрежа.
Чл. 90. (1) Автоматизирани системи за уп-
равление на производството се изграждат в
енергийните предприятия за производство, пре-
нос и разпределение на електрическа и топлин-
на енергия и изпълняват следните функции:
1. технико-икономическо планиране;
2. управление на ремонтната дейност;
3. управление на пласмента на електричес-
ка и топлинна енергия;
4. управление на развитието на производ-
ството и разпределението;
5. управление на качеството при спазване изис-
кванията на стандартите и техническите норми;
6. управление на снабдяването с материа-
ли, консумативи и резервни части;
7. осигуряване доставките на гориво;
8. управление на транспорта;
9. управление на персонала;
10. счетоводство;