Държавен вестник, бр. 43, 2019 г., стр. 31

БРОЙ  43	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  31  
се предвиди пожарогасителна система, която 
да е подходяща за машинните отделения, но 
да използва следните минимални проектни 
количества въз основа на брутния обем на 
товарното помпено отделение:
Халон 1301
7%
Халон 1211
5,5%
Халон 2402
0,3 kg/m3
11.2.2 Товарните помпени отделения на 
кораби, които са предназначени за превоз на 
ограничен брой товари, трябва да бъдат защи-
тени от подходяща пожарогасителна система, 
одобрена от Администрацията.
11.2.3 За товарното помпено отделение 
може да бъде предвидена пожарогасителна 
система, състояща се от фиксирана водна 
струя под налягане или система от пяна с 
голяма експанзия. Трябва да може да се до-
каже пред Администрацията, че тази система 
ще се ползва за превоз на товари, които не 
са подходящи за гасене с въглероден диоксид 
или халогенирани въглеводороди. Междуна-
родното свидетелство за годност за превоз на 
опасни химикали в наливно състояние трябва 
да отразява това условно изискване.
11.3 Товарна зона10
11.3.1 Всеки кораб трябва да бъде снабден 
със система за фиксирана пяна, разположена 
на палубата, в съответствие с изискванията 
на 11.3.2 до 11.3.12.
11.3.2 Трябва да се достави само един вид 
концентриран продукт във вид на пяна и 
той да бъде ефективен за максималния брой 
товари, които трябва да бъдат превозвани. За 
други товари, за които пяната не е ефективна 
или несъвместима, трябва да се предвидят 
допълнителни мерки, които да удовлетво-
рят изискванията на Администрацията. Не 
трябва да се използват основни протеинови 
видове пяна.
11.3.3 Устройствата за осигуряване на пяна 
трябва да са в състояние да предоставят пяна 
върху цялата площ на палубите на товарните 
танкове, както и във всеки товарен танк, чиято 
палуба се счита за разрушена.
11.3.4 Системата за пяна на палубата трябва 
да може да работи по прост и бърз начин. 
Основната контролна станция, свързана със 
системата, трябва да бъде подходящо разполо-
жена извън товарната зона в непосредствена 
близост до помещенията за настаняване и 
лесно достъпна и работеща в случай на пожар 
в защитените зони.
11.3.5 Скоростта на снабдяване с разтвор 
от пяна трябва да бъде не по-малка от най-
голямата от следните стойности:
10 Позовава се на MSC/Circ. 314, който дава 
насоки за изчисляване на капацитета на пяна 
за танкери химикаловози и може да се използва 
при прилагане на изискванията на средства за 
гасене съгласно Кодекса.
1. 2 ℓ/min на m2 от площта на палубата на 
товарните танкове, където площ на палубата 
на товарните танкове означава максималната 
ширина на кораба по отношение на общото 
надлъжно разстояние на пространствата на 
товарните танкове;
2. 20 ℓ/min на m2 от хоризонталната секци-
онна площ на единичния танк с най-голяма 
такава площ;
3. 10 ℓ/min на m2 от площта, защитена от 
най-големия индикатор (датчик), като тази 
зона е изцяло пред датчика, но не по-малко 
от 1,250 ℓ/min; за кораби с товароизместимост 
по-малко от 4,000 тона минималният капаци-
тет на датчика трябва да бъде задоволителен 
за Администрацията.
11.3.6 Трябва да се осигури достатъчно 
концентрация на пяна, за да има най-малко 30 
min генериране на пяна, когато се използват 
най-високите стойности на разтвора, посочени 
в 11.3.5.1, 11.3.5.2 и 11.3.5.3.
11.3.7 Пяна от фиксираната система за 
пяна трябва да се подава с помощта на дат-
чици и апликатори за пяна. Най-малко 50 % 
от количеството пяна, изисквано съгласно 
11.3.5.1 или 11.3.5.2, трябва да бъде доставено 
от всеки датчик. Капацитетът на който и да 
е датчик трябва да бъде най-малко 10 ℓ/min 
разтвор на пяна на m2 от площта на палубата, 
защитена от този датчик, като тази площ е 
изцяло пред датчика. Такъв капацитет трябва 
да бъде не по-малък от 1,250 ℓ/min. За кора-
би с товароносимост по-малко от 4,000 тона 
минималният капацитет на датчика трябва 
да бъде задоволителен за Администрацията.
11.3.8 Разстоянието от датчика до най-
отдалечения край на защитената зона пред 
този датчик трябва да бъде не повече от 75 % 
от изхвърлянето, което предизвиква датчика 
при условия на безветрие.
11.3.9 Датчикът и шлангът, които свързват 
апликатора за пяна, трябва да бъдат разполо-
жени на левия и на десния борд в предната 
част на кърмата или в помещенията за наста-
няване, които са обърнати към товарната зона.
11.3.10 Трябва да се осигурят апликато-
ри за гъвкавост на действията по време на 
операциите по пожарогасене и за покриване 
на зоните, които се наблюдават от датчици-
те. Капацитетът на който и да е апликатор 
трябва да бъде не по-малък от 400 ℓ/min, а 
изхвърлянето от апликатора при условия на 
безветрие не трябва да е по-малко от 15 m. 
Броят на предоставените апликатори за пяна 
трябва да бъде не по-малък от четири. Броят 
и разположението на основните отвори, от 
които излиза пяната, трябва да бъдат такива, 
че пяната от най-малко два апликатора да 
може да бъде насочена към която и да е част 
от площта на палубата на товарните танкове.
11.3.11 В основната част на системата за 
пяна и противопожарната система трябва да 
се осигурят клапани, когато това е нераздел-