Държавен вестник, бр. 72, 2004 г., стр. 82

С Т Р .  82
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  72
95 °С. Скоростта на запълване с вода се опре-
деля от пропускателната способност на сиг-
налната тръба.
(2) Всички акумулатори на топлина, бойле-
ри и други обемни съдове се обезопасяват сре-
щу създаване на вакуум при изпразване.
(3) Вътрешните и външните повърхности на
резервоарите акумулатори се защитават срещу
корозия, а повърхността на водата—от аерация.
(4) Вътрешни и външни огледи за състоя-
нието на резервоарите, компенсаторните уст-
ройства на топлопроводите, както и на сиг-
налните тръби се извършват най-малко вед-
нъж в годината.
(5) Състоянието на металната конструкция
се изследва веднъж на 3 години. При корозион-
но износване на стените, покрива или дъното
повече от 20 % от дебелината на ламарината
резервоарът незабавно се извежда в ремонт не-
зависимо от това на каква площ е износването.
(6) Веднъж на 8 години се провежда безраз-
рушителен контрол на заваръчните шевове.
Чл. 609. Забранява се експлоатацията на
топлинни акумулатори в случаите на:
1. изведени или неизправни блокировки за
прекратяване притока на вода в резервоара при
достигане на максималното ниво на запълване,
както и за спиране на помпите за изпразване при
достигане на минималното ниво за изпразване;
2. неработеща система за контрол и сигна-
лизация на нивото на водата при максимално
запълване;
3. липса на преливна тръба на кота макси-
мално допустимо ниво на запълване и без сиг-
нална тръба;
4. без усилени външни конструкции за пред-
пазване от лавинообразно разрушаване;
5. без антикорозионна защита на вътрешна-
та повърхност;
6. присъствие на лица, нямащи пряко отно-
шение към експлоатацията, и на персонал при
пълнене на резервоарите;
7. при липса на експлоатационна инструк-
ция и квалифициран персонал. 
Чл. 610. Мрежовите помпени станции се
експлоатират при осигуряването на:
1. възможност за поддържане на зададения
хидравличен режим на мрежата при авария на
работещ помпен агрегат с включване на резер-
вен агрегат;
2. постоянна готовност на устройствата за
автоматично включване на резервните помпи с
извършване на проверка по определен график;
3. защита от повишено налягане на топло-
преносната мрежа при работа на мрежовите
помпи;
4. резервно захранване с електрическа енер-
гия на двигателите на мрежовите помпи;
5. изправност на обратните клапани на мре-
жовите, кондензните и подхранващите помпи;
6. експлоатационно чисто състояние на фил-
трите пред мрежовите помпи;
7. проверени и изправни КИП и А.
Раздел III
Топлопреносни мрежи
Чл. 611. (1) Топлопреносната мрежа е част
от топлоснабдителната система, съставена от
топлопроводи и технологични съоръжения,
разположени между границите на собственост
на топлопреносното предприятие с топлоизточ-
ника и/или с потребителите, служещи за пре-
нос на топлинна енергия от топлоизточника до
потребителите.
(2) Към технологичните съоръжения на топ-
лопреносната мрежа се отнасят принадлежа-
щите към нея помпени станции, топлообмен-
ни, регулиращи, секциониращи и измервател-
ни станции и възли, както и другите специални
съоръжения.
(3) Топлопреносната мрежа включва и спо-
магателните системи за управление, регулира-
не, защита, информация и комуникация, необ-
ходими за нейната работа.
Чл. 612. (1) Абонатната станция е уредба,
чрез която се осъществява подаване, измерва-
не, преобразуване и регулиране на параметрите
на топлинната енергия от топлопреносната
мрежа към потребителите.
(2) Абонатните станции и присъединител-
ните топлопроводи до тях са част от топлопре-
носната мрежа.
(3) Абонатните станции на потребителите
работят с изправни регулатори и с включени
топломери за измерване на топлоенергията.
Чл. 613. Топлопреносните мрежи се делят на:
1. магистрални (магистрали)—участъци на
мрежи от топлоизточника до топлоснабдява-
ните райони или промишлените зони и пред-
приятия;
2. разпределителни—отклоненията от магис-
тралите към отделните квартали, групи потре-
бители или предприятия;
3. присъединителни—отклоненията от раз-
пределителната мрежа към отделните потреби-
тели; при населени райони с квартално застроя-
ване това се отнася и за мрежата вътре в отдел-
ните квартали—квартални (дворни) мрежи.
Чл. 614. (1) Територията на обслужване на
топлопреносната мрежа се простира между
границата на собственост с топлоизточника,
определена в чл. 595, освен ако не е договорено
друго, и границите на собственост с потребите-
лите, определени в Наредбата за топлоснабдя-
ването по чл.125, ал. 3 ЗЕ.
(2) Границите на топлопреносната мрежа се
посочват в договора за доставка на топлоенер-
гия и общите условия за продажба.
Чл. 615. При експлоатацията на топлопре-
носната мрежа се осигурява:
1. снабдяването на потребителите с топлин-
на енергия при условията, определени с наред-
ба по чл. 614;
2. поддържането на обектите и съоръжени-
ята на топлопреносната мрежа в съответствие
с изискванията на тази наредба и вътрешните
експлоатационни инструкции;