Държавен вестник, бр. 50, 2000 г., стр. 31

Б Р О Й  50
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  31
месеца—за вани с вътрешно загряване, ваните
трябва да се почистват старателно от утайки.
(2) Почистването на ваните от утайки се
извършва при изключено напрежение.
Раздел III
Общи изисквания към индукционните
топлинни и нагревателни уредби
Чл. 385. Този раздел се отнася за техничес-
ката експлоатация на електротермични индук-
ционни уредби с промишлена честота (50 Hz), с
повишена честота (до 30 kHz) и с висока често-
та (над 30 kHz).
Чл. 386. Високочестотните уредби се прие-
мат за експлоатация, когато:
1. са изпълнени изискванията на тази наред-
ба и на Наредбата за устройство на електричес-
ките уредби;
2. са спазени санитарните норми за напрег-
натост на електромагнитното поле в работните
места и нормите за радиосмущенията;
3. са завършени изпитвателни работи съглас-
но програмата, съгласувана с производителя;
4. уредбата е регистрирана за диапазон на
радиочестотата от компетентните държавни
органи за далекосъобщения.
Чл. 387. Персоналът, който обслужва индук-
ционни пещи за топене и индукционни нагрева-
телни уредби, е длъжен периодично да наблю-
дава степента на нагряване на конструктивни-
те елементи от индуктираните токове от елек-
тромагнитните полета на разсейването. При
необходимост трябва да се вземат мерки за
намаляване на тези загуби на енергия.
Чл. 388. Почистването от прах на частите
на промишлените индукционни топилни и наг-
ревателни уредби се извършва по график в за-
висимост от производствените условия в пред-
приятието.
Чл. 389. (1) Уредбите трябва да се обслуж-
ват от дежурни електромонтьори и от операто-
ри-термисти. Дежурните електромонтьори кон-
тролират работата на електрическата част на
уредбата, пускат уредбата в началото на смяна-
та и я обслужват по време на действието є, от-
страняват всички неизправности по искане на
операторите-термисти.
(2) Операторите-термисти обслужват нагре-
вателните и другите технологични съоръжения и
осигуряват действието им съгласно изисквания-
та на технологичния режим. При индивидуално
захранване на работните постове с високочестот-
на енергия и при наличието на агрегати с вграде-
ни в тях технологични постове операторът-тер-
мист може сам да пуска агрегата в действие.
(3) В местни инструкции по експлоатацията на
промишлените високочестотни уредби трябва да
се разграничат ясно задълженията на дежурните
електромонтьори и на операторите-термисти.
Раздел IV
Индукционни уредби с висока честота
Чл. 390. (1) Към уредбите с ултразвукова и
радиочестота се отнасят електрическите уредби
за термообработка (металите—в магнитно поле,
непроводниковите материали—в електрическо
поле) и за ултразвукова обработка на материали.
(2) Паралелно на контура се включва дросел
така, че при пробив на разделящия конденза-
тор да шунтира контура.
Чл. 391. Честотата на генерираните колеба-
ния трябва да се проверява периодично (след
всеки ремонт) съобразно паспортните данни.
Чл. 392. Когато напрегнатостта на електро-
магнитното поле е по-голяма от нормираната,
организацията на технологичния процес тряб-
ва да изключва възможността работещите да
се намират под действието на електромагнит-
ното поле (автоматизиране на технологичния
процес, дистанционно управление, използване
на блокировки и пр.).
Чл. 393. Работните нискочестотни електричес-
ки полета, които обикновено имат по-големи
полета на разсейване от магнитно-индукционни-
те нагревателни уредби, трябва да бъдат поставе-
ни в екрани. Екраните трябва да защищават пер-
сонала от допиране до тоководещи части и еднов-
ременно да снижават полето на разсейване под
допустимите стойности, определени от санитар-
ните норми и от нормите за радиосмущения. След
всяко внасяне на детайли в работното електри-
ческо поле отворите за подаване на детайли (ма-
териали) се закриват с екрани-врати със съответ-
на блокировка. Отворите на конвейерните уред-
би с непрекъснато подаване и вземане на матери-
ала също трябва да бъдат екранирани.
Чл. 394. Всички работи по настройването на
апаратурата и по регулирането на технологич-
ните режими се извършват по програма, одоб-
рена от отговорника за техническата експлоа-
тация на енергообзавеждането.
Чл. 395. При настройване или ремонтиране
под напрежение със сваляне на постоянни огра-
ди от уредбата или с извеждане от действие на
блокировките лицето, което е дало писмено
нареждане за тези работи, е длъжно да се убеди
на работното място в необходимостта от сваля-
не на оградите (блокировките), да ги запише в
наряда (разпореждането) и да посочи меропри-
ятията за създаване на безопасни условия за
работа в тези случаи.
Чл. 396. През време на измервания се забра-
нява да се извършва каквото и да е регулиране,
свързано с влизане зад постоянните огради и с
приближаване до тоководещите части.
Чл. 397. Присъединяването и свалянето на
преносимите уреди и временните схеми на свър-
зване, необходими в процеса на настройването
и намиращи се под напрежение над 1000 V, тряб-
ва да се извършват при изключено напрежение.
Подаването на напрежение на уредбата трябва
да става след завършване на работата и след
изключване и снемане на всички средства за
измерване и временни схеми на свързване.
Чл. 398. (1) Дежурният електротехнически
персонал, който обслужва електротермични
уредби, трябва да има не по-ниска от четвърта
квалификационна група по нормативните ак-
тове по безопасност на труда.
(2) Оператор-термист, който има втора или
по-висока квалификационна група по безопас-
ност на труда, може да взема участие в прегле-
дите на уредбите и в ремонтните работи като
второ лице (заедно с дежурния персонал).