Държавен вестник, бр. 33, 2019 г., стр. 46

СТР.  46	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  33
Приложение № 7
към чл. 15, т. 7, чл. 30, ал. 2, т. 1, 
чл. 31, ал. 4, чл. 39, ал. 1, т. 1
Методика за проектиране и изпълнение на мерки 
за защита от радон в сгради с контактен етаж с 
обитаемо пространство 
В сградите с контактен етаж с обитаемо 
пространство се проектират следните мерки за 
защита от радон:
1. Във всички помещения на контактния етаж се 
осигурява целогодишно нагнетателна вентилация. 
2. Контактните конструкции на нови сгради 
се изпълняват от най-малко 2-ра категория на 
въздухоплътност. 
3. Допуска се контактните конструкции за 
съществуващи сгради да се изпълнят от 3-та 
категория на въздухоплътност. 
4. За нови сгради се предвижда проектиране и 
изграждане на механична нагнетателна вентилация 
във всяко помещение, осигуряваща надналягане 
в контактния етаж при изпълнение на следните 
условия:
4.1. Степента на отделяне на радон от кон-
тактната конструкция се изчислява съгласно 
приложение № 2.
4.2. Най-малката кратност на въздухообмен в 
i-тото закрито помещение на контактния етаж на 
нова сграда се определя по формула (1) така, че 
обемната концентрация на радон да не надвишава 
обемната концентрация Cd на радон, проникнал 
чрез дифузия в хидроизолация, устойчива на про-
никване на радон, с обща дебелина d (m).
(
)
1
1
min
.
,
.
n
b
b
i
i
d
b
E A
n
h
C V
−
=
≥∑
,
(7.1)
където:
Ab е площта на i-тата контактна конструкция на 
обитаемото пространство в контактния етаж (m2); 
Eb – степента на отделяне на радон от повър-
хността на i-тата контактна конструкция на обита-
емото пространство в контактния етаж [Bq/(m2h)]; 
Vb – нетният обем на i-тото закрито помещение 
в контактния етаж с обитаемо пространство (m3). 
4.3. В обитаемите помещения се предвижда 
механична нагнетателна вентилация, която се 
компенсира през смукателната вентилация в 
санитарни възли (бани и тоалетни).
4.4. За нови сгради, а за съществуващи при 
техническа възможност, се проектира механична 
общообменна смукателно-нагнетателна система за 
вентилация с рекуператор (фиг. 7.2) при спазване 
на изискванията за ефективност на рекуперацията 
на топлина съгласно Наредба № 7 от 2004 г. за 
енергийна ефективност на сгради (ДВ, бр. 5 от 
2005 г.). На входа на външния въздух се предвижда 
филтър с висок клас на филтрация на въздуха. 
5. За съществуващи сгради се предвижда ме-
ханична нагнетателна вентилация, осигуряваща 
надналягане във всички обитаеми пространства 
в контактния етаж, в които е измерена ОКР, по-
голяма от референтното ниво 300 Bq/m3.
5.1. Проектирането и изпълнението на механич-
на система за вентилация на обитаем контактен 
етаж за съществуваща сграда се извършва въз 
основа на резултатите от измерване на ОКР на 
място в сградата при кратност на въздухообмена 
nm, (h-1) преди предприемане на мярката за проек-
тиране на вентилационна система. Кратността на 
въздухообмен ns (h-1) в този случай се изчислява 
с приближение по уравнение 7.2, като кратност-
та на въздухообмена преди мярката се взема от 
приложение № 9. 
(
)
1
1
.
,
n
b
m
i
i
b
ref
C n
n
h
C
−
=
≈∑
,
(7.2)
където:
Cb е измерената ОКР в i-тото закрито помеще-
ние на контактния етаж с обитаемо пространство 
(Bq/m3); 
nm – кратността на въздухообмена в i-тото за-
крито помещение на контактния етаж с обитаемо 
пространство, установена по време на измерва-
нията на Cb , (h-1); 
nb – кратносттта на въздухообмен, която е необ-
ходимо да се осигури от механичната вентилация 
след изпълнение на мярката (h-1); 
Cref – референтното ниво на обемна концен-
трация на радон в закрити помещения (Bq/m3). 
5.2. Когато със заданието за проектиране се 
предвижда да се постигне по-ниска стойност на 
ОКР от референтната стойност, уравнение 7.2 се 
изчислява със стойността от заданието за проек-
тиране вместо с референтната стойност.
5.3. В обитаемите помещения на съществуващи 
сгради се предвижда механична нагнетателна вен-
тилация, която се компенсира през смукателната 
вентилация в бани и тоалетни.
5.4. За нови сгради, а за съществуващи при 
техническа възможност, се проектира механична 
общообменна смукателно-нагнетателна система 
за вентилация с рекуператор при спазване на 
изискванията за ефективност на рекуперацията 
на топлина (фиг. 7.2) съгласно Наредба № 7 от 
2004 г. за енергийна ефективност на сгради. На 
входа на външния въздух се предвижда филтър с 
висок клас на филтрация на въздуха.
5.5. Допуска се проектиране на микровенти-
лация с шлицове в дограмата за хоризонтално 
проветряване на обитаемите пространства, ко-
гато не е възможно изпълнението на механична 
вентилация.
6. Отворите за засмукване на пресен въздух 
и отворите за изхвърляне на отработения въздух 
се проектират по правилата за разполагане и за 
осигуряване на минималните препоръчителни 
разстояния между отворите съгласно БДС EN 
13779 от приложение № 28 на Наредба № 15 от 
2005 г. за технически правила и нормативи за 
проектиране, изграждане и експлоатация на обек-
тите и съоръженията за производство, пренос и 
разпределение на топлинна енергия (ДВ, бр. 68 
от 2005 г.). 
7. Напорът на вентилатора се избира в зави-
симост от линейните и местните съпротивления 
на въздуховодната мрежа, както и загубата на 
налягане в почвата. Вентилаторите се избират с 
отчитане на факторите влажност и запрашеност 
на въздуха. Избират се вентилатори с автоматично 
регулиране на оборотите.