Държавен вестник, бр. 33, 2019 г., стр. 26

СТР.  26	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  33
новите и съществуващите сгради се класи-
фицират като:
1. сгради в 1-ва категория на въздухоплът-
ност на контактната конструкция със земната 
основа: сгради, чиято контактна конструк-
ция значително ограничава конвекцията на 
въздуха и намалява пренасянето на радон 
чрез дифузия под стойностите, определени 
съгласно приложение № 2, чрез: задължи-
телно изпълнение на най-малко един слой от 
непрекъсната хидроизолация, устойчива на 
проникване на радон съгласно приложение 
№ 2 и конструкцията е с уплътнени фуги и 
уплътнени отвори за сградни инсталации 
съгласно приложение № 8; 
2. сгради във 2-ра категория на въздухо-
плътност на контактната конструкция със 
земната основа: сгради, чиято контактна 
конструкция значително ограничава кон-
векцията на въздуха чрез хидроизолирана 
стоманобетонна конструкция с обща дебелина 
не по-малка от 250 mm или конструкция с 
поне един слой непрекъсната хидроизолация 
с водоуплътнени фуги и уплътнени отвори 
за сградни инсталации съгласно приложе-
ние № 8; 
3. сгради в 3-та категория на въздухоплът-
ност на контактната конструкция със земната 
основа: сгради, чиято контактна конструкция 
ограничава конвекцията на въздуха чрез 
уплътнени отвори за сградни инсталации, 
но не съдържа слоеве хидроизолация.
Г л а в а  т р е т а
ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРО-
ЕКТИРАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА 
СГРАДИТЕ ОТ РАДОН
Раздел I
Общи технически изисквания при проектира-
не на мерки за защита на сградите от радон
Чл. 20. (1) Защитата на сградите от про-
никване на радон се осъществява с цел не-
допускане на ОКРЗП над референтното ниво 
или осигуряване на минимално отклонение 
от референтното ниво.
(2) Защитата по ал. 1 се осигурява в 
инвестиционните проекти на сградите, с 
които се проектират технически мерки за 
недопускане проникването на радон.
Чл. 21. (1) Сгради с ограждащи конструк-
ции, отделени от земната основа с въздушен 
слой, позволяващ свободно движение на въз-
душните потоци съгласно фиг. 1, се приемат 
за защитени от радон. 
(2) Циркулацията на въздух през вентила-
ционни отвори в ограждащи стени на кухи 
пространства съгласно фиг. 2 или в стените 
на технически етажи не се смята за свободно 
движение на въздуха по смисъла на ал. 1. 
(3) Сградите, освен тези по ал. 1, са не-
защитени от проникване на радон, когато 
в тях не са приложени специфични мерки 
за защита съгласно изискванията на тази 
наредба.
Фиг. 1. Отделяне на 
сградата от почвата  
с колони
Фиг. 2. Отделяне на 
сградата от почвата  
с кухо пространство
Чл. 22. (1) Техническите мерки за защита 
на сградите от радон са:
1. превантивни – предприемат се за за-
щита от проникване на радон в сградите;
2. коригиращи – предприемат се за нама-
ляване концентрацията на проникнал радон 
в съществуващи сгради. 
(2) Техническите мерки по ал. 1 се про-
ектират и изпълняват като единични мерки 
или като комбинация от единични мерки. 
Чл. 23. Общите технически изисквания 
за проектиране на сгради по отношение на 
физико-механичните свойства на почвата за 
движение на вода и газове са:
1. максимално ограничаване на контакта 
между сградата и почвата;
2. полагане на хидроизолация, устойчива 
на проникване на радон и по възможност 
в прости форми, с най-малък брой ъгли, 
издатини, неравности и фуги;
3. ограничаване покритието на площи 
около сградата, изпълнено от продукти и 
материали с ниска пропускливост на газ; 
4. изграждане на обратни насипи около 
сградата със строителни продукти и мате-
риали с висока пропускливост на газ;
5. избягване изграждането на невенти-
лируеми слоеве (като чакъл в дренажни 
слоеве) с висока пропускливост на газ под 
подовата конструкция на контактен етаж с 
почвата, а при невъзможност – прилагане на 
изискванията на чл. 31, ал. 2, независимо от 
радоновия индекс на строителната площадка. 
Чл. 24. Вътрешното разпределение на сгра-
дите се проектира така, че да не допринася 
за понижаване на налягането в контактния 
етаж на сградата със земната основа, където 
е възможно да проникне радон. За изпълне-
ние на това условие са приложими следните 
изисквания:
1. конструкция на инсталации, инстала-
ционни, въздушни и други шахти и комини, 
разположени по периферията на сградата,