Държавен вестник, бр. 32, 2004 г., стр. 67

Б Р О Й  32
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  67
3. заставането на работещи в изкопи и пло-
щадки под товари, които не са сигурно зак-
репени.
Чл. 449. При използване на повдигателни
съоръжения не се допускат:
1. работата в среда и в режим, различни от
посочените в техническата документация и
паспорта на съоръженията;
2. повдигането на съдове, намиращи се под
налягане, ако механизмите за повдигане имат
триещи съединители за включване.
Чл. 450. Забранява се:
1. влизането на хора в кабина на повдигател-
но съоръжение по време на движението му;
2. повдигането на товар, намиращ се в неус-
тойчиво положение или окачен на единия рог
на двурога кука;
3. повдигането на товари с намиращи се вър-
ху тях хора;
4. повдигането на товари, засипани със земя
или намиращи се върху замръзнала земя, зат-
рупани с други товари, закрепени с болтове или
залети с бетон;
5. влаченето на товар по земя, подове или
по релси посредством кука на кран, при нак-
лонено положение на товарните въжета, а
също придвижване посредством кука на жп
вагони, платформи, вагонетки или колички
без употреба на направляващи ролки, които
осигуряват вертикално положение на товар-
ните въжета;
6. освобождаването на притиснати от това-
ри сапани, въжета или вериги посредством пов-
дигателното съоръжение;
7. дърпането на товар по време на повдигане
или преместване;
8. изравняването или хоризонтирането на
товар чрез използване на собственото му тегло,
а също и оправянето на сапаните във висящо
положение на товара;
9. подаването на товари в прозоречни от-
вори без наличието на специални приспо-
собления;
10. товаренето и разтоварването на товарни
автомобили с хора в кабината;
11. използването на крайни прекъсвачи
като работни органи за автоматично спиране
на механизмите, с изключение на случаите,
когато мостови кран приближава към входна
площадка, монтирана на челната страна на
сграда;
12. работата с повдигателни съоръжения
при неизправни предпазни устройства или спи-
рачки;
13. включването на механизми на повдига-
телно съоръжение, когато върху него или по
крановия път има хора, намиращи се извън
кабината; по изключение се разрешава включ-
ване на механизмите за персонал, който извърш-
ва преглед и ремонт, като включването се из-
вършва само по сигнал на този персонал. 
Г л а в а  д в а д е с е т  и  в т о р а
АБОНАТНИ СТАНЦИИ
Чл. 451. (1) Тази глава се отнася за абонатни
станции с топлоносител гореща вода.
(2) Ремонтът и обслужването на абонатни
станции се извършва от оперативно-ремонтен
персонал, на когото те са зачислени.
Чл. 452. Техническите мерки за обезопася-
ване на работното място в абонатните станции
се определят в зависимост от условията, при
които се извършва работата:
1. с пълно изключване/спиране на топлоно-
сителя;
2. с частично изключване/спиране на топло-
носителя;
3. без изключване/спиране на топлоносителя.
Чл. 453. (1) Работата с пълно изключване/
спиране или с частично изключване/спиране на
топлоносителя се извършва с наряд, от бригада
в състав не по-малко от две лица.
(2) Работа без изключване/спиране на топ-
лоносителя се извършва с нареждане и записва-
не в оперативния дневник на диспечера на топ-
лопреносната мрежа.
(3) Разрешава се едно лице с трета квалифи-
кационна група да извършва само огледи и от-
читане на уреди в абонатна станция.
Чл. 454. (1) Абонатната станция от топлопре-
носната мрежа се изолира за ремонтни работи:
1. от спирателната арматура на подаващата
и връщащата мрежова вода в самата станция
при температура на топлоносителя до 75 °С;
2. от спирателната арматура в камерата на
отклонението от топлопреносната мрежа при
температура на топлоносителя над 75 °С;
(2) Не се разрешава извършване на ремонт-
ни работи в абонатни станции:
1. когато температурата на въздуха вътре е
по-висока от 50 °С;
2. при наличие на вода в помещението над
0,2 m с температура, по-висока от 50 °С.
Чл. 455. Преди започване на ремонтни рабо-
ти по съоръжения и тръбопроводи в абонатна
станция:
1. налягането в тях се изравнява с атмос-
ферното;
2. на спирателната арматура в камерата (ко-
гато изолирането е извършено в нея) се поста-
вят табели с надпис: “Не отваряй! Работят хора!”;
3. на приводите за управление на помпите се
поставят табели с надпис: “Не включвай! Рабо-
тят хора!”.
Чл. 456. При извършване на заваръчни ра-
боти се осигурява вентилиране на помещение-
то на абонатната станция и се спазват изисква-
нията за пожарна безопасност.
Чл. 457. (1) При необходимост от хидравлич-
но изпитване на новомонтирани или ремонти-
рани съоръжения в абонатни станции изпитва-
нето се извършва с наряд в присъствието на
отговорния ръководител.