Държавен вестник, бр. 64, 2008 г., стр. 52

С Т Р .  52
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  64
3. когато налягането на водата в изходящия
тръбопровод на котлите с топлинна мощност
над 1700 kW се повиши над 1,05 пъти от изчис-
лителното налягане на котела;
4. когато налягането на водата на изход от
котела се понижи до стойност, съответстваща
на налягането на насищане при максимална ра-
ботна температура.
(3) Когато за нагряването на водата се изпол-
зва електрическа енергия, котлите трябва да са
снабдени с ограничителни устройства, които
автоматично прекъсват подаването на електри-
ческата енергия в случаите, посочени във:
1. алинея 1, т. 5 и 6—за парни котли;
2. алинея 2, т. 2—за водогрейни котли.
(4) Котли с топлинна мощност над 1700 kW
и камерно изгаряне на твърдо гориво трябва да
имат ограничителни устройства, които:
1. автоматично прекъсват подаването на го-
риво към горелките при понижаване на нивото
на водата в парния котел по-ниско от допусти-
мата граница;
2. автоматично изключват нагнетателните
вентилатори и всички съоръжения по горивопо-
даването при изгасване на факела на горелката.
Чл. 32. (1) Неразглобяемите съединения на
котлите трябва да са изработени посредством
заваряване чрез стопяване.
(2) Допуска се тръби от нагревната повърх-
ност на котли с външен диаметър, по-малък от
102 mm, да се присъединяват към барабани, ко-
лектори и други елементи чрез валцуване.
Чл. 33. Конструкцията на електрическите
котли трябва да осигурява:
1. пълно потапяне на активните части на
електронагревателните елементи;
2. липса на контакт между електронагрева-
телните елементи;
3. херметичност на присъединителното уст-
ройство на електронагревателните елементи към
корпуса на котела при максимално работно на-
лягане и максимална работна температура;
4. възможност за преглед и ремонт на блока
на електронагревателните елементи;
5. заземяване на корпуса на котела;
6. изключване на възможността за предава-
не на механични натоварвания от шините или
кабелите, чрез които се захранва с електричес-
ка енергия котелът, на изолацията на нагрева-
телните елементи.
Чл. 34. (1) Котлите-утилизатори трябва да
имат устройство за незабавно изключване по-
даването на горещите газове към котела при
нарушаване на нормалния му режим на работа.
(2) Допуска се да не се монтира устройство
по ал. 1, ако е предвидена автоматична защита,
която да спира работата на източника на горе-
щи газове при нарушаване на нормалния ре-
жим на работа на котела.
(3) Когато поради нарушаване на нормал-
ния режим на работа на източника на горещи
газове към котлите-утилизатори съществува
опасност от газови взривове, газоходите и га-
зопроводите трябва да имат предпазни устройс-
тва, които да ги предпазят от разрушаване. Из-
пусканият през тези устройства газ трябва да се
отвежда в безопасни места.
Чл. 35. Когато изходящата от водогреен ко-
тел вода постъпва в общ за няколко котли тръ-
бопровод, между всеки котел и общия тръбо-
провод трябва да се монтира спирателна арма-
тура и възвратен клапан.
Чл. 36. На изходящия от котела тръбопро-
вод трябва да се монтира спирателна арматура
на място, удобно за обслужване.
Чл. 37. На захранващия котела с вода тръ-
бопровод трябва да се монтира спирателна ар-
матура и възвратен клапан. Спирателната ар-
матура трябва да се монтира между котела и
възвратния клапан.
Чл. 38. (1) В най-ниската част на парния
котел трябва да се монтира тръбопровод със
спирателна арматура за изпускане на водата от
котела.
(2) Допуска се изпускателни тръбопроводи
на парни котли да се присъединят към общ из-
пускателен колектор, ако на колектора не се
монтира спирателно устройство или други уст-
ройства, които могат да прекратят транспорти-
рането на вода през него.
Г л а в а  т р е т а
ТРЪБОПРОВОДИ НА ВОДНА ПАРА И
ГОРЕЩА ВОДА
Чл. 39. Изискванията на тази глава се отна-
сят за тръбопроводите за водна пара и гореща
вода по чл. 2, т. 5, буква “б” и т. 6, буква “б”.
Чл. 40. (1) Конструкцията на тръбопровода
за водна пара или гореща вода трябва да оси-
гурява:
1. минимален риск за разглобяемите и не-
разглобяемите съединения, компенсаторите,
подвижните и неподвижните опори и другите
елементи на тръбопровода от възникване на нап-
режения и сили над допустимите;
2. възможност за пълното отстраняване на
въздуха, водата и кондензата от всички негови
елементи;
3. свободно преместване на елементите му
при топлинно разширение;
4. скорост на движението на флуида, изключ-
ваща недопустимо ниво на вибрации и шум или
повишено износване на уплътнителните повърх-
ности на арматурата;
5. отстраняването на потенциалните опас-
ности от турбулентност или завихряне на флу-
ида;
6. възможност за извършване на технически
прегледи, почистване и ремонт на елементите
му и за оборудването му със средства за измер-
ване, управление, сигнализация и защита;
7. възможност за предпазване на тръбопро-
вода от хидравлични удари;
8. херметичност на тръбопровода.