Държавен вестник, бр. 5, 2016 г., стр. 135

БРОЙ  5	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  135  
Информационно приложение № 5 
към чл. 148, ал. 2, чл. 150, т. 1 и чл. 151, т. 1 и 4
1. Това приложение е информационно и обхваща данни за проектните изисквания в зависимост от 
функциите на най-типичните помещения в лечебните заведения. Приложението може да се прилага 
в случаите, в които със заданието за проектиране не са определени други по-високи изисквания към 
контролираните параметри на микроклимата. 
2. За постигане на хигиенните условия в лечебните заведения техническите решения на системите 
за отопление, вентилация и охлаждане на пространствата, както и възможностите им за осигуряване, 
поддържане и регулиране на параметрите в определени граници се съгласуват с технолози в областта 
на здравеопазването, като се вземат под внимание параметрите и технологичните изисквания при 
експлоатацията на медицинското оборудване за конкретното му предназначение в отделните поме-
щения на лечебното заведение. 
3. При проектиране на системите за поддържане на микроклимата в обитаемите пространства може 
да се обособят седем основни зони, в които помещенията са групирани по функционален профил. 
3.1.Специфични технически изисквания се прилагат в зоните за:
3.1.1. хирургична и реанимационна дейност;
3.1.2. полагане на грижи и болнична помощ за лежащо болни (в болничен стационар/отделение);
3.1.3. комплексни и специализирани здравни грижи за пациенти с напреднал стадий на болестта 
(в хосписи);
3.1.4. рентгенология и радиофармацевтични манипулации на болни;
3.1.5. лабораторна диагностика, лекарски прегледи и лечение при оказване на извънболнична помощ;
3.1.6. стерилизационна дейност;
3.1.7. сервизно обслужване и помощни помещения.
3.2. Техническите изисквания към контролираните параметри в таблицата са определени в зависи-
мост от функцията на конкретните помещения и вида на медицинските процедури, извършвани в тях. 
3.3. Изискванията към параметрите на микроклимата за типични помещения в лечебните заведе-
ния са дадени в таблицата към това приложение. За всички случаи, за които в таблицата са посочени 
думите „няма изискване“ (т.е. няма специфично изискване), стойностите на съответните параметри 
се определят със заданието за проектиране.
3.4. Стойностите на параметрите на микроклимата за всички необхванати от това приложение 
помещения се определят със заданието за проектиране, като се спазват изискванията на Наредба 
№ 15 от 2005 г. 
3.5. При проектирането на системите за отопление, вентилация и охлаждане в лечебните заве-
дения се взема под внимание и категоризацията на помещенията в тях, определена в приложение 
№ 6 от наредбата, като за всяка функционална група се отчита съответстващият є клас на чистота 
на въздуха. При разработването на задание за проектиране се отчита още рисковата група за въз-
никване на вътреболнични инфекции, в която лечебното заведение – обект на проектиране, попада 
съгласно Наредба № 3 от 2013 г. за утвърждаването на медицински стандарт по превенция и контрол 
на вътреболничните инфекции.
Изисквания към параметрите на микроклимата за типични помещения в лечебните заведения
№ 
по 
ред
Функционално предназначение 
на зоната
Наля-
гане на 
въздуш-
ната 
среда
(а) 
Проектна тем-
пература
(б)
Минимална 
кратност 
на възду-
хообмен 
с пресен 
въздух, h-1 
(в)
Обща 
минимална 
кратност на 
въздухооб-
мен, h-1
(г)
Рецирку-
лация на 
въздуха
Мини-
мална 
относи-
телна 
влаж-
ност, %
Макси-
мална 
относи-
телна 
влаж-
ност, %
Мини-
мална, 
°С
Макси-
мална, 
°С
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Хирургия, анестезия и интензивно лечение
1.1.
Операционни зали за операции 
с много голям, голям и среден 
обем и сложност 
Надналя-
гане
18
24
4
20
Не се 
допуска
30
60
1.2.
Амбулаторни операционни зали 
за операции с малък обем и 
сложност 
Надналя-
гане
18
24
3
15
Не се 
допуска
30
60
1.3.
Операционни зали за еднодневна 
хирургия
Надналя-
гане
20
24
4
20
Не се 
допуска
30
60
1.4.
Помощни помещения с по-ниска 
стерилност (предоперационно 
помещение за измиване и под-
готовка на операционния екип, 
помещение за преданестезиоло-
гична подготовка на болните, 
помещение за експресна стерили-
зация на инстументариум и др.)
Няма 
изиск­
ване
21
24 
2
6
Не се 
допуска
Няма 
изиск­
ване
60