Държавен вестник, бр. 76, 2016 г., стр. 65

БРОЙ  76	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  65  
изолиращи органа с независимо автоматично 
управление, разположени последователно, 
максимално близко отвън и отвътре на хер­
метичната конструкция.
(2) Всеки тръбопровод, пресичащ херме­
тичната конструкция, който не е съединен 
непосредствено с контура на топлоносителя 
на реактора или с пространството на херме­
тичния обем, трябва да е изолиран надеждно 
поне с един изолиращ орган, разположен 
максимално близко отвън на херметичната 
конструкция.
(3) Изолиращите органи трябва да запазват 
работоспособността си при всички аварийни 
условия. 
Чл. 131. (1) За достъп на персонала в по­
мещенията на херметичната конструкция се 
предвиждат шлюзове с блокировки на вра­
тите, които да осигуряват поне една врата в 
затворено положение във всички експлоата­
ционни състояния и при аварийни условия. 
Същите изисквания трябва да се прилагат 
и при транспортиране на компоненти през 
херметичната конструкция.
(2) В проекта се отчитат възможностите за 
поддържане на функциите на херметичните 
шлюзове при всички аварийни условия.
Чл. 132. При проектиране на херметичния 
обем се предвиждат мерки и технически 
средства за осигуряване на достатъчно малка 
разлика в налягането в отделните помещения, 
която да не застрашава целостта на херме­
тичната конструкция или на други системи, 
изпълняващи локализиращи функции, с от­
читане на налягането и възможните ефекти 
при всички аварийни условия.
Чл. 133. (1) Проектът предвижда наличи­
ето на системи за управление на налягането 
и температурата в херметичния обем при 
всяко аварийно изтичане на високоенергийни 
флуиди, които имат необходимата ефектив­
ност и надеждност (включително степен на 
резервираност, независимост и разнообразие) 
за изпълнение на функциите им през продъл­
жителен период след авария със стопяване на 
ядрено гориво, при отчитане на въздействието 
на некондензиращите газове.
(2) В случаите, когато за управление на 
налягането е предвидена система за филтърна 
вентилация, стойностите на параметрите за 
задействане на системата и якостта на хер­
метичната конструкция се оразмеряват така, 
че да не се налага работата на системата в 
началната фаза на аварията, като се отчита 
и налягането на акумулираните некондензи­
ращи газове в херметичния обем. 
(3) В случаите, когато в проекта е предви­
дена система за филтърна вентилация, тя не 
трябва да е основното средство за отвеждане 
на топлината от херметичния обем, генери­
рана в резултат на авария със стопяване на 
ядреното гориво.
Чл. 134. (1) В проекта на ЯЦ се предвиждат 
системи за контрол и очистване на въздуха 
и системи за контрол на концентрацията и 
управление на радиоактивни продукти на 
делене, кислород, водород и други вещества, 
които биха могли да се отделят в херметичния 
обем при аварийни условия. 
(2) Системите и средствата за управление 
на концентрацията на водород при авария със 
стопяване на ядрено гориво трябва да имат 
достатъчен капацитет за предотвратяване 
разрушаването на херметичната конструкция 
вследствие на експлозия на възпламеними 
газове. Натоварванията от мигновено изга­
ряне и детонация на запалими газове, които 
могат да застрашат целостта и плътността 
на херметичната конструкция, трябва да са 
практически изключени. 
(3) Системите за очистване на въздуха в 
херметичния обем се проектират с необхо­
димата надеждност и резервираност на ком­
понентите, които да осигуряват изискваната 
ефективност на системата при независим от 
изходното състояние единичен отказ.
Чл. 135. Изборът на покрития и топлоизола­
ции и начините на монтаж върху конструкци­
ите, системите и компонентите, разположени 
в херметичния обем, трябва да осигурява из­
пълнение на техните функции на безопасност 
и да оказва минимално влияние върху изпъл­
нението на другите функции на безопасност 
в случай на нарушаване на тяхната цялост.
Раздел VIII
Осигуряващи системи за безопасност
Чл. 136. В проекта на ЯЦ се предвиждат 
осигуряващи системи за безопасност, изпъл­
няващи функции по снабдяване на системите 
за безопасност с работен флуид и енергия и 
поддържане на условия за тяхното функцио­
ниране за обоснован период при всички екс­
плоатационни състояния и аварийни условия.
Чл. 137. (1) Осигуряващите системи за 
безопасност се проектират с необходимата 
надеждност и резервираност на компонентите, 
които гарантират изискваната ефективност 
при независим от изходното състояние еди­
ничен отказ.
(2) Степента на надеждност на изпълне­
ние на функциите на осигуряващите системи 
трябва да е достатъчна за удовлетворяване 
на изискваните показатели за надеждност на 
съответните системи за безопасност.
(3) При проектиране на системите се 
осигурява възможност за проверка на рабо­
тоспособността им и за сигнализация при 
неизправност.
(4) Изпълнението на осигуряващите функ­
ции има приоритет пред действията на собст­
вените защити на осигуряващите системи, 
ако това не води до по-тежки последствия за 
безопасността. В проекта трябва се опреде­