Държавен вестник, бр. 61, 2024 г., стр. 44

СТР.  44	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  61
в проекта и в съответствие с изискванията 
на нормативните актове за опазване на окол­
ната среда.
(2) Когато няма подробни указания, заус­
тването на отпадъчните води от дезинфек­
цията и промиването се извършва съгласно 
приложение № 14.
Чл. 288. За нормалната техническа екс­
плоатация на водопровода се организира 
документирана система за неговото техни­
ческо и ремонтно обслужване в зависимост 
от конкретните местни условия, категорията 
на водопровода, установените загуби на вода, 
качеството на водата, напора и осигуряването 
на необходимото водно количество, пътните 
натоварвания, условията на полагане, вида на 
почвата и материала, от който са изпълнени 
тръбите.
Г л а в а  ч е т и р и н а д е с е т а
ИЗГРАЖДАНЕ, ИЗПИТВАНЕ, ПРИЕМАНЕ 
И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА 
РЕЗЕРВОАРИ
Раздел І
Изграждане
Чл. 289. Резервоарите се изграждат в съот­
ветствие със строителните книжа, правилата 
и нормативите на наредбата и нормативните 
актове за изпълнение на видовете строителни 
конструкции.
Чл. 290. (1) Когато на дъното на резервоара 
се предвижда дренаж, изкопите на дренажа се 
изпълняват едновременно с изкопите на осно­
вите, като дренажът се нарежда непосредствено 
преди бетонирането на основите и дъното.
(2) При наличие на подземни води в изкопа 
за полагане на основите и дъното на резервоара 
водното ниво се понижава чрез водочерпене 
в продължение на 24 h след завършване на 
бетоновите работи.
(3) При наличие на агресивни и корози­
онно активни подземни води се предвиждат 
мерки за защита на стоманените и бетоновите 
части на резервоара, попадащи под нивото 
на подземните води.
Чл. 291. Всички наклони на дъното към 
изпразнителните шахти и нивото на основите 
се оформят при полагането на бетона преди 
изпълнението на замазките.
Чл. 292. Стените на резервоара се изграж­
дат преди втвърдяването на бетона на дъното.
Чл. 293. При бетониране на покривните 
стоманобетонни плочи над водните и сухите 
камери на резервоарите се осигуряват наклони 
за оттичане на повърхностните води.
Чл. 294. При конструкции от предвари­
телно изготвени елементи за осигуряване 
водоплътността на резервоара се използват 
подходящи уплътнения при изпълнението на 
дилатационните фуги и при преминаването на 
тръби и канали през конструктивни елементи.
Чл. 295. Съединителните елементи и арма­
турите на тръбопроводите се изпълняват 
водоплътни и достъпни за монтаж, демонтаж 
и обслужване.
Чл. 296. (1) Не се допуска бетониране на 
тръбопроводите в стените на сухата камера.
(2) Тръбите и арматурите, които премина­
ват през разделителната стена между водната 
и арматурната камера, след почистване се 
бетонират плътно при полагането на бетона.
Чл. 297. Топлоизолациите се изпълняват 
съгласно изискванията на проекта и на съот­
ветните технически спецификации.
Чл. 298. (1) Тръбопроводите на водонапор­
ните кули се изпълняват чрез компенсационни 
съединения.
(2) Водочерпните арматури на водонапор­
ните кули се топлоизолират.
Чл. 299. Металните части на резервоара 
се боядисват след почистване и подсушаване 
и след изпълнението на замазките.
Чл. 300. (1) Резервоарите се засипват след 
изпитването им.
(2) Около резервоарите се изгражда защитен 
канал за отклоняване на повърхностните води.
Раздел ІІ
Изпитване
Чл. 301. (1) Всички водосъдържащи съо­
ръжения се изпитват на водоплътност след 
завършване на всички СМР и при достигане 
на проектната якост на бетона (при стомано­
бетонни резервоари).
(2) Преди изпитването се извършва подро­
бен преглед за готовността за изпитване на 
резервоара (наличие на дефекти в конструк­
цията и отклонения от проекта), за което се 
съставя констативен акт.
(3) При изпитването на водоплътност се 
използва вода, предназначена за питейно-
битови цели.
Чл. 302. (1) Всяка водна камера се изпитва 
на водоплътност.
(2) Изпитването по ал. 1 включва изпитване 
за водонепропускливост на покрива, стените 
и дъната на резервоара.
Чл. 303. (1) Начинът на провеждане на из­
питването за водонепропускливост на покрива 
на резервоара се определя в съответствие с 
проектните изисквания.
(2) Изпитването по ал. 1 е проведено ус­
пешно, ако няма видими течове от долната 
страна на покрива.
Чл. 304. (1) Преди изпитването на водо­
плътност на стените и дъната на водните 
камери на резервоара всички технологични 
затворни органи се затварят така, че през тях 
да не се просмуква вода.
(2) Всички арматури и отвори се затварят, а 
външните повърхности на стените се оставят 
открити за свободен достъп и оглед.