Държавен вестник, бр. 34, 2004 г., стр. 52

С Т Р .  52
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  34
Чл. 366. (1) Забранява се използване на не-
стандартни електрически табла за временни
електрозахранвания.
(2) След приключване на работата на обек-
та електрозахранването се прекъсва, а електро-
разпределителните и командните (пусковите)
табла и принадлежащите им кабели и инстала-
ции се демонтират.
Чл. 367. (1) Преди извършване на взривни
работи в района на временна уредба напреже-
нието се изключва.
(2) Повторно включване на напрежението
се разрешава след оглед на уредбата и измерва-
не на изолационното съпротивление, когато при
огледа са открити неизправности.
Ч А С Т  Ч Е Т В Ъ Р Т А
РАБОТА В ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ И ПО
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МРЕЖИ С НАПРЕЖЕНИЕ
НАД 1000 V
Г л а в а  п е т н а д е с е т а
ПРЕДПАЗИТЕЛИ, ТОКОВИ И НАПРЕЖЕ-
НОВИ ТРАНСФОРМАТОРИ, ОСВЕТИТЕЛНИ
УРЕДБИ
Раздел I
Замяна на предпазители
Чл. 368. В електрически уредби за напре-
жение над 1000 V замяната на предпазители
може да се извършва без наряд от две лица,
едното от които е с четвърта квалификацион-
на група, а другото с трета квалификационна
група.
Чл. 369. (1) Замяната на предпазителите се
извършва с изключване на напрежението.
(2) Допуска се, когато няма възможност за
изключване на напрежението, замяната да се
извърши под напрежение, при изключени това-
ри, с помощта на изолиращи клещи/приспособ-
ления, защитни очила/щит за лице, диелектрич-
ни ръкавици и боти.
(3) Забранява се замяна на предпазители под
товар.
Чл. 370. Замяната на предпазители, разпо-
ложени на мачтов трансформаторен пост или
на висока конструкция, се извършва при спаз-
ване на следната последователност:
1. изключват се изводите на страна ниско
напрежение и се изключва главният прекъсвач
в табло ниско напрежение;
2. изключва се напрежението на страна ви-
соко напрежение чрез линейния разединител;
3. извършва се оглед за видимо изключване
на контактите и на трите фази на линейния
разединител;
4. извършва се проверка за отсъствие на
напрежение от нивото на работната площадка
и предпазителите се заменят с помощта на изо-
лиращи клещи/приспособления, защитни очи-
ла/щит за лице, диелектрични ръкавици и боти.
Раздел II
Работа по токови и напреженови
трансформатори
Чл. 371. Работа по токови и напреженови
трансформатори в електрически уредби с нап-
режение над 1000 V се извършва с наряд от
две лица, едното от които с четвърта квали-
фикационна група, а другото с трета квалифи-
кационна група.
Чл. 372. При работа по вторични вериги на
токови трансформатори се спазват разпоред-
бите на чл. 269 и 270.
Чл. 373. (1) При работа по вторични вериги
на напреженови трансформатори за изключва-
не на възможността за обратно подаване на
високо напрежение към мястото на работа:
1. вложките на предпазителите на страна
ниско напрежение се изваждат от гнездата им;
2. автоматичните прекъсвачи се изключ-
ват и от клемите им се отсъединяват провод-
ниците.
(2) На прекъсвачите и на гнездата на пред-
пазителите се поставят табели “Не включвай!
Работят хора!”
Раздел III
Работа по осветителни уредби в открити
разпределителни уредби
Чл. 374. (1) Подмяна на изгорели лампи и
извършване на ремонтни работи по освети-
телни уредби в открити разпределителни уред-
би (ОРУ), отдалечени от части под напреже-
ние на разстояния най-малко 5,0 m за напре-
жение 110 kV; 7,0 m за напрежение 220 kV и
13,0 m за напрежение 400 kV, могат да се из-
пълняват без наряд от две лица с трета квали-
фикационна група със записване в оператив-
ния дневник.
(2) Работите по предходната ал. 1 на височи-
на до 2,5 m могат да се изпълняват от едно лице
от оперативния/оперативно-ремонтния персо-
нал с трета квалификационна група
Чл. 375. (1) При разстояния, по-малки от
посочените в чл. 374, работата по осветителни
уредби в ОРУ се извършва с наряд най-малко от
две лица, едното от които с четвърта квалифи-
кационна група.
(2) Подаването от земята на осветителна
арматура, детайли на конструкции, инструмен-
ти и други се извършва чрез завързване на без-
крайно въже.
Чл. 376. Работещите по осветителни уредби
на високи конструкции в ОРУ използват пред-
пазни колани и носят защитни каски.
Чл. 377. Вишки, преносими и подвижни стъл-
би за работа по осветителни уредби се изпол-
зват при спазване на изискванията на глава два-
десет и първа, раздел II.