Държавен вестник, бр. 50, 2000 г., стр. 48

С Т Р .  48
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  50
(2) При нормален режим (без земно съеди-
нение) напрежението спрямо земя на звездния
център на мрежата не трябва да надвишава:
1. продължително време—15 на сто от фаз-
ното напрежение;
2. за 1 h—30 на сто от фазното напрежение.
(3) Намаляването на напрежението на неси-
метрия и напрежението спрямо земя на звезд-
ния център се извършва чрез изравняване на
капацитетите на фазите спрямо земята.
Чл. 657. Не се допуска изключване на дъго-
гасителните реактори при земно съединение в
мрежата.
Чл. 658. Предприятията, които се захранват
от мрежа с компенсация на капацитивните то-
кове, трябва незабавно да уведомяват оператив-
ния персонал на електроенергийната система
за измененията в конфигурацията на собстве-
ните си мрежи, за да се пренастройват своевре-
менно дъгогасителните реактори.
Чл. 659. Трансформаторите в трансформа-
торните подстанции с напрежение 6—20 kV, ко-
ито се захранват от въздушни линии, трябва да
бъдат защитени от атмосферни пренапрежения
чрез един комплект вентилни и искрови отво-
ди, монтирани на страната на по-високото нап-
режение на трансформатора (на въвода или на
шините на подстанцията) и с един комплект
вентилни или искрови отводи на страна 0,4 kV.
Допуска се и монтирането на отводите на пър-
вия стълб на изводите 0,4 kV.
Чл. 660. (1) Неизползваните намотки за нис-
ко напрежение на силовите тринамотъчни тран-
сформатори трябва да бъдат съединени в симет-
рична схема “звезда” или “триъгълник” и зазе-
мени в звездния център или в произволно избра-
на точка на намотките (ако не е предвидена за-
щита на тези намотки от пренапрежения).
(2) Неизползваните намотки за средно нап-
режение трябва да бъдат защитени с вентилни
отводи на всяка фаза независимо от схемата на
свързването на намотките.
Чл. 661. Ежегодно преди настъпването на
гръмотевичния период трябва да се извършва
проверка на схемите на мълниезащитата, като
се отбележат извършените или предстоящите
изменения.
Г л а в а  д в а д е с е т  и  п ъ р в а
ЗАЗЕМИТЕЛНИ УРЕДБИ
Чл. 662. Тази глава се отнася за техническата
експлоатация на заземителни уредби, разглеж-
дани само като елемент от мерките за защита
срещу поражения от електрически ток, които
трябва да отговарят на изискванията на Наред-
бата за устройство на електрическите уредби.
Чл. 663. Всяка намираща се в експлоатация
заземителна уредба трябва да има паспорт, съ-
държащ чертеж на уредбата, основните є тех-
нически данни, данни за резултатите от про-
верките на състоянието и за характера на из-
вършените ремонти и изменения.
Чл. 664. При приемане и въвеждане в експ-
лоатация на нови заземителни уредби органи-
зацията изпълнител трябва да представи след-
ната документация:
1. изпълнителни чертежи и схеми на заземи-
телната уредба с разположението на подземни-
те є елементи;
2. актове за подземните работи по полагане-
то на елементите на заземителната уредба;
3. протоколи за предавателно-приемателни
изпитвания на заземителната уредба по норми
и обем, предвидени в Наредбата за устройство
на електрическите уредби.
Чл. 665. Заземителните проводници трябва
да бъдат защитени от корозия.
Чл. 666. Заземителните проводници, разпо-
ложени в помещения, трябва да бъдат достъп-
ни за контрол, с изключение на заземителните
проводници, разположени в тръби.
Чл. 667. (1) За временно заземяване на изклю-
чени тоководещи части на ремонтиращи се елек-
трическите уредби се използват преносими зазе-
мители, отговарящи на съответните стандарти.
(2) В близост до всички места, където се
изисква поставяне на временни заземители при
извършване на ремонти и други работи, трябва
да има специално почистени и смазани с вазе-
лин части от заземителната инсталация за при-
съединяване на преносимите заземители.
Чл. 668. Техническото състояние на заземи-
телната уредба трябва да се контролира перио-
дично, като се извършват:
1. външен оглед на видимите части на зазе-
мителната уредба;
2. оглед за целостта на веригите между зазе-
мителя и заземените съоръжения и отстраня-
ване на прекъсвания и лоши контакти;
3. проверка на пробивните предпазители на
трансформаторите;
4. измерване на преходното съпротивление
към земя на заземителната уредба;
5. измерване на съпротивлението между
фазовия и нулевия проводник;
6. проверка на съединенията на заземител-
ната уредба с естествените заземители;
7. проверка на степента на корозиране на
намиращите се в земята елементи на заземител-
ната уредба чрез разкопаването им по избор.
Чл. 669. (1) Външният оглед на заземителна-
та уредба трябва да се извършва заедно с огледа
на електрическите съоръжения в разпределител-
ните устройства, трансформаторните подстан-
ции, в цеховите и другите електрически уредби.
(2) Забелязаните повреди и неизправности и
взетите мерки се вписват в дневника на заземи-
телната уредба и в оперативния дневник.
Чл. 670. (1) Проверки за наличието на елек-
трическа верига между магистралите на зазе-
мителната уредба и заземените съоръжения, а
също на състоянието на пробивните предпази-
тели трябва да се извършват при всеки ремонт
на съоръженията или при преместването им.
Състоянието на пробивните предпазители тряб-
ва да се проверява при всяко тяхно задействане.
(2) Проверка на сигурността на връзките и
измерване на преходното съпротивление към
земя на естествените и изкуствените заземите-
ли се извършват след всеки техен ремонт.
Чл. 671. (1) Измерване на съпротивленията
на заземителните уредби в подстанциите и про-
верка на състоянието на заземителните уредби