Държавен вестник, бр. 81, 2000 г., стр. 43

Б Р О Й  81
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  43
Г л а в а  д в а д е с е т  и  т р е т а
СМИЛАНЕ НА ТВЪРДИ ГОРИВА
(ПРАХОПРИГОТВЯНЕ)
Чл. 294. (1) Прахоприготвящата система
осигурява непрекъснато подаване на въглищен
прах към горелките на котела с необходимата
едрина на смилане, влажност и в количество,
съответстващо на топлинния товар на котела.
(2) Режимът на работа на прахоприготвящата
система съответства на режимната карта, разра-
ботена на основата на заводските характеристики
и проведени експлоатационни изпитвания на
прахоприговящата система и котела.
Чл. 295. (1) Преди пускането на нова, рекон-
струирана или ремонтирана прахоприготвяща
система, както и след престой в резерв над 5
денонощия се извършва оглед на всички съоръ-
жения. Проверява се изправността на устройс-
твата за дистанционно управление, на системи-
те за защита и сигнализация, на блокировките
и автоматиката.
(2) Не се разрешават пускането и експлоата-
цията на прахоприготвяща система с неизправни
системи за защита, сигнализация и блокировки.
(3) Контролен вътрешен оглед на прахопри-
готвящата система се извършва периодично по
местна инструкция, но най-малко веднъж на
2000 работни часа.
Чл. 296. Преди пускане на прахоприготвя-
щата система след продължителен престой се
извършва подгряване по начин, определен в
местната инструкция.
Чл. 297. При експлоатацията на прахопри-
готвящата система се следят и контролират:
1. непрекъснатостта на потока на гориво към
мелниците;
2. нивото на суровите въглища и въглищния
прах в бункерите спрямо пределното, опреде-
лено в местна инструкция;
3. температурата на сушилния агент и на
праховъздушната смес на изхода от мелещото и
подсушаващото устройство;
4. температурата на въглищния прах в меж-
динния прахов бункер;
5. налягането на сушилния агент пред мел-
ницата и след мелничния вентилатор;
6. съдържанието на кислород в сушилния
агент при сушене с димни газове;
7. разходът на сушилния агент в прахопри-
готвящи системи с пряко вдухване с чукови и
средноходови мелници;
8. едрината на смилане;
9. хидравличното съпротивление на барабан-
но-топковите и средноходовите мелници;
10. състоянието на изолацията и плътността на
всички елементи от праховъздушната система;
11. нивото на вибрациите на лагерните
блокове;
12. изправността на предпазните клапани;
13. натоварването по ток на електродвигате-
лите на съоръженията от прахоприготвящата
система.
Чл. 298. След реконструкция или основен
ремонт на прахоприготвящата система режим-
ната карта се актуализира или се изработва нова.
Чл. 299. Начинът на контролиране едрината
на смилане на въглищата се осъществява, как-
то следва:
1. при система с пряко вдухване—косвено,
по количеството на сушилния агент, постъп-
ващ в мелницата, и по положението на регули-
ращия орган на сепаратора;
2. при система с междинен бункер—чрез взе-
мане на проба от праха под циклона.
Чл. 300. Прахоприготвящите системи се под-
държат газоплътни, като неизбежните просмук-
вания не могат да надвишават стойностите,
посочени от завода производител и указани в
местната инструкция.
Чл. 301. При отворен тип система на прахо-
приготвяне се провежда периодичен контрол
за степента на очистване от прах на отработе-
ния сушилен и транспортиращ агент и за аеро-
динамичното съпротивление на циклоните,
скруберите и филтрите.
Чл. 302. Периодичността на сработване на
бункерите до минимално ниво и пределният срок
на съхраняване на въглища и въглищен прах в
бункерите се определят в зависимост от склон-
ността към засводяване и самозапалване на
въглищата в бункерите за сурови въглища и за
въглищен прах.
Чл. 303. (1) При предстоящо спиране на пра-
хоприготвящата система за срок, по-голям от
определения по чл. 295, ал. 1, бункерите се из-
празват напълно в пещта на работещия котел.
(2) Забранява се изпразването на бункери в
пещта на неработещ котел.
Чл. 304. Заваръчни работи в помещенията
на прахоприготвяне се допускат само за едрога-
баритни и тежки детайли след освобождаването
им от въглищния прах и при спазване на всички
мерки по пожарна безопасност.
Чл. 305. (1) В помещенията, в които е разпо-
ложена прахоприготвящата система, периодич-
но се отстраняват отлаганията на въглищен
прах, особено от горещи повърхности, като се
запазва целостта на топлинната изолация на
горещите повърхности и не се предизвиква зап-
рашаване на въздуха.
(2) Забранява се гасенето на тлеещи огнища
от въглищен прах посредством плътна струя
вода или други пожарогасителни средства, ко-
ито могат да предизвикат прахово завихряне.
Г л а в а  д в а д е с е т  и  ч е т в ъ р т а
ПАРНИ И ВОДОГРЕЙНИ КОТЛИ
Чл. 306. Парните и водогрейните котли (кот-
лоагрегати) се експлоатират в съответствие с
Наредба № 30 от 1994 г. за технически надзор на
котли с високо налягане (обн., ДВ, бр. 50 от
1994 г.; изм. и доп., бр. 35 от 1996 г.), Наредба
№ 21 от 1980 г., изискванията на завода произво-
дител и местните експлоатационни инструкции.
Чл. 307. При експлоатацията на всеки кот-
лоагрегат се осигуряват:
1. сигурна и безопасна работа на основните
и спомагателните съоръжения;
2. устойчива работа при номинална произ-
водителност и проектни параметри;