Държавен вестник, бр. 107, 2025 г., стр. 150

СТР.  150	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  107
на асансьор към пожарозащитно преддве­
рие същата се предвижда с огнеустойчивост 
EI 60 без изисквания за самозатваряне и ди­
моуплътненост.“
3. Създава се ал. 4:
„(4) Вентилационните системи за създаване 
на повишено налягане в пожарозащитните 
преддверия се оразмеряват при спазване 
изискванията на БДС EN 12101-13 „Системи 
за управление на дим и топлина. Част 13: 
Системи за диференциално налягане (PDS). 
Методи за проектиране и изчисляване, монтаж, 
изпитване за приемане, рутинно изпитване и 
поддържане“.“
§ 18. В чл. 30, ал. 1 се създава изречение 
второ: „Допуска се подовете да не са искро­
необразуващи, когато в част „Технологична“ е 
обосновано, че не е възможно образуване на 
експлозивна атмосфера.“
§ 19. В чл. 41, ал. 3 думите „БДС EN 60079-
10-1 „Експлозивни атмосфери. Част 10-1: Класи­
фикация на райони. Експлозивни атмосфери.“ 
се заменят с „БДС EN IEC 60079-10-1 „Екс­
плозивни атмосфери. Част 10-1: Класификация 
на райони. Експлозивни газови атмосфери.“ и 
думите „Част 10-2: Класификация на райони. 
Горивни прахови атмосфери“ се заменят с „Част 
10-2: Класификация на райони. Експлозивни 
прахови атмосфери“.
§ 20. В чл. 46 се правят следните изменения 
и допълнения:
1. В ал. 2 накрая се поставя запетая и се 
добавя „като се предвиждат светещи знаци, 
съдържащи пиктограма“.
2. В ал. 4, т. 9 думите „бутоните за пожа­
роизвестяване“ се заменят с „ръчните пожа­
роизвестители“.
§ 21. В чл. 67 се създава изречение второ: 
„Допуска се подовете да не са антистатични, 
когато в част „Технологична“ е обосновано, 
че не е възможно образуване на експлозивна 
атмосфера.“
§ 22. В чл. 71 се правят следните изменения 
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Записващите устройства трябва да бъ­
дат защитени по начин, който предотвратява 
унищожаването на информацията в случай на 
инцидент (пожар, взрив и др.).“
§ 23. В чл. 72, ал. 1 думите „Наредба № 2 
от 2005 г. за проектиране, изграждане и екс­
плоатация на водоснабдителни системи (ДВ, 
бр. 34 от 2005 г.)“ се заменят с „Наредба № РД-
02-20-2 от 2024 г. за проектиране, изграждане 
и експлоатация на водоснабдителни системи 
(ДВ, бр. 61 от 2024 г.)“.
§ 24. В чл. 74 се правят следните изменения 
и допълнения:
1. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Резервоарът за пожарогасене се пред­
вижда с две водни камери, свързани помежду 
им, или от два резервоара. Всеки от самостоя­
телните резервоари или всяка от водните 
камери трябва:
1. да осигурява съхраняване на не по-малко 
от 50 % от необходимия обем вода за пожа­
рогасене;
2. да бъде свързан/а поотделно със са­
мостоятелна тръбна връзка и монтиран на нея 
спирателен кран, провеждащи цялото водно 
количество за пожарогасене до обединяващ 
смукателен колектор; това изискване не се 
прилага, когато за водоснабдяване са пред­
видени подвижни мото- или електропомпи;
3. да бъде осигурен/а с тръба за вентилация.“
2. В ал. 5, изречение първо след думите 
„за други нужди“ се добавя „при спазване 
изискванията на ал. 4“.
3. В ал. 6 думите „1 m“ се заменят с „0,5 m“ 
и думите „необходимите водни количества“ се 
заменят с „необходимия воден обем“.
§ 25. Член 77 се изменя така:
„Чл. 77. (1) Водопроводите за пожарогасене 
за сгради с до два надземни етажа се оразме­
ряват за минимално налягане на проектната 
кота на прилежащия терен в критичната при 
пожар точка/критичния пожарен хидрант 
най-малко 0,14 MPa.
(2) Водопроводите за пожарогасене за сгради 
с три и повече надземни етажа се оразмеря­
ват за минимално налягане на проектната 
кота на прилежащия терен в критичната при 
пожар точка/критичния пожарен хидрант не 
по-малко от:
1. за сгради с три надземни етажа – 
0,18 МРа;
2. за сгради с четири надземни етажа – 
0,22 МРа;
3. за сгради с пет и повече надземни ета­
жа – 0,26 МРа.“
§ 26. В глава трета се създават раздели VII 
и VIII с членове от 80а до 80к:
„Раздел VII
Изисквания при проектиране на площадки на 
територията на строежи за ОБВВПИ
Чл. 80а. (1) В случаите, когато на техни­
ческата територия на строежите за ОБВВПИ 
се проектира площадка за товаро-разтоварни 
дейности на транспортни затворени контейнери, 
съдържащи технологично изисквани за целите 
на производствения процес взривни вещества, 
боеприпаси и/или пиротехнически изделия/
състави, се спазват следните специфични тех­
нически изисквания към площадката:
1. определя се максималният капацитет на 
площадката за срок не по-дълъг от една сед­
мица (прогнозното максимално съхранявано 
количество при изцяло запълнена с контейнери 
площадка);
2. максималният капацитет на площадка­
та се определя в заданието за проектиране 
и в инвестиционния проект на строежа за 
ОБВВПИ, като за съответния капацитет се 
определят минималните безопасни разстояния 
по реда на чл. 15 от тази наредба;