Държавен вестник, бр. 24, 2021 г., стр. 89

БРОЙ  24	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  89  
2.2.3 
Комингсите или крановете (включително изолацията) се разполагат само в 
горната половина на вертикалната преграда. Когато в дадена вертикална преграда са 
включени повече от един клапан, горните краища на всички клапани следва да бъдат, 
доколкото е възможно, на една и съща височина. Те не трябва да се намират на по-малко 
от 200 mm от ръбовете на вертикална преграда или палуба. Когато се изпитват 
едновременно повече от един клапан в преграда, разстоянието между съседните 
комингси или кранове (включително изолацията) трябва да бъде поне 200 mm. 
2.2.4 
Противопожарните клапани се разполагат на откритата повърхност на 
вертикалната преграда или палубата. Разстоянието между центъра на противопожарния 
клапан и конструктивната сърцевина трябва да бъде поне 225 mm. 
Оперативното управление на клапана е разположено от изложената страна на 
преградата. Когато клапанът е монтиран във вертикалната преграда, елементът на 
предпазителя трябва да бъде разположен на най-ниското ниво на клапана, както е на 
практика. 
2.2.5 
Автоматично задействаните противопожарни клапани се поставят в отворено 
положение в началото на изпитанието и се затварят с автоматично устройство. Клапанът 
трябва да бъде в затворено положение в рамките на 2 минути след началото на 
изпитанието. Ако противопожарният клапан не се затвори след 2 минути от началото на 
изпитанието, се счита, че противопожарният клапан е отказал и изпитанието се 
прекратява. 
2.2.6 
Противопожарните клапани, които се задействат с ръчна система, се затварят 
по време на изпитанието от 1 минута. 
3 
ОБОРУДВАНЕ 
3.1 
Разположение на термодвойките върху образеца 
3.1.1 
За всеки противопожарен клапан към неизложената повърхност на всяко от 
следните места се закрепват две термодвойки, при които ширината или диаметърът на 
регулатора е максимум 200 mm, и четири термодвойки, когато той е над 200 mm: 
.1  
на повърхността на изолацията, осигурена за комингса или крана, на 
разстояние 25 mm от неизложената повърхност на преградите; и 
.2  
на повърхността на комингса или крана на разстояние 25 mm от 
мястото, където комингсът или кранът излизат от изолацията. 
3.1.2 
В клапана, ако размерът надвишава 200 mm, се закрепват четири термодвойки 
за всяко от положенията, посочени в точки 3.1.1.1 и 3.1.1.2. Една от термодвойките се 
закрепва в центъра на всеки страничен комингс или кран. 
3.1.3 
В клапан, където размерът е максимум 200 mm, се закрепват две термодвойки 
за всяко от положенията, посочени в точки 3.1.1.1 и 3.1.1.2. Една от термодвойките се 
закрепва в центъра на противоположните страни на комингса или крана и за клапани във 
вертикалните прегради, разположени на горната и долната повърхност на комингса или 
кранчето. 
4 
КРИТЕРИИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ 
4.1 
Не винаги ще бъде възможно да се използва изпитанието на целостта на 
противопожарния клапан с подложка от памучна вата, тъй като излъчването през клапан 
може да е достатъчно, за да предизвика запалване на подложката от памучна вата. В 
такива случаи пукнатините или отворите в противопожарните клапани не трябва да са 
такива, че да позволяват на междурелсието да навлезе по начина, описан в точка 8.4.4 
от Допълнение 1. 
4.2 
Експлоатационните показатели на противопожарните клапани може да бъдат