Държавен вестник, бр. 49, 2013 г., стр. 61

БРОЙ  49	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  61  
(2) При изграждането на напорните тръбо-
проводи се извършват укрепвания в местата 
на включванията, спирателните кранове и 
колената.
Чл. 149. Помпените агрегати се монтират 
стабилно към фундаментите и се центрират 
прецизно.
Г л а в а  ч е т и р и н а д е с е т а
ИЗПИТВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННИ-
ТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
Чл. 150. (1) Изпитването на канализацион-
ните мрежи и съоръжения се извършва след 
приключването на СМР и преди окончател-
ното им засипване.
(2) Първоначалното изпитване може да 
се извърши преди страничната засипка. За 
окончателно приемане тръбопроводът се 
изпитва след обратна засипка и остраняване 
на укрепванията.
(3) Изпитването на канализационните 
мрежи се извършва поотделно за всеки учас-
тък между две ревизионни шахти и за всяко 
едно съоръжение съгласно изискванията на 
проекта и в съответствие с указанията на 
производителя.
Чл. 151. (1) Контролът и изпитването на 
елементите на канализационните мрежи 
включват следните процедури:
1. визуален и инструментален контрол;
2. инспекция със самоходна телевизионна 
камера;
3. изпитване на непропускливост.
(2) Визуалният и инструменталният контрол 
по ал. 1, т. 1 включват проверки за:
1. посока, праволинейност и наклон на 
тръбните участъци;
2. коти на дъното на тръбите в краищата 
на тръбните участъци;
3. характерни коти на съоръженията по 
канализационните мрежи;
4. изпълнение на тръбните връзки;
5. повреди и деформации на тръбните 
участъци;
6. нива на свързване на тръбите с различни 
размери (диаметри);
7. изпълнение на изолации, замазки и по-
върхностни покрития.
(3) Изпитването на непропускливост на 
тръбопроводи и съоръжения по ал. 1, т. 3 се 
провежда съгласно предписанията на одобре-
ния инвестиционен проект. 
(4) Заснетият материал при видеозасне-
мането по ал. 1, т. 2 се счита за неразделна 
част от документацията по приемането на 
канализационната мрежа.
(5) Когато по време на изпитването нивото 
на подпочвените води е над темето на изгра-
дения тръбопровод, в зависимост от конкрет-
ните условия се анализира необходимостта от 
изпитване на инфилтрация. 
Чл. 152. (1) Изпитването на непропуск-
ливост на гравитационните канализационни 
тръбопроводи до DN 1000, на ревизионните 
шахти и на ревизионните отвори се извърш-
ва с въздух или с вода съгласно проектните 
изисквания, указанията на производителите 
на тръбите и в съответствие с приложения 
№ 13 и 14. 
(2) В случай на еднократно или повтарящо 
се неуспешно изпитване с въздух се допуска 
преминаване към изпитване с вода, като за 
меродавни се приемат резултатите от изпит-
ването с вода.
(3) Когато канализационните тръбопрово-
ди са положени в предпазни тръбопроводи, 
изпитването се извършва отделно за всеки 
канализационен тръбопровод.
(4) За резултатите от проведените изпит-
вания се съставят протоколи.
Чл. 153. (1) Изпитването на вакуумните 
канализационни системи обхваща изпитва-
нето на смукателно-вентилните комплекти 
(смукателния вентил, управлението на вен-
тила и сензора за ниво) за установяване на 
функционалната им годност в съответствие 
с изискванията на техническите специфика-
ции за вакуумни канализационни системи и 
изискванията на проекта. 
(2) Преди провеждане на изпитванията 
на вакуум всички сградни канализационни 
отклонения и общите вакуумни тръбопроводи 
се почистват и се осигурява тяхната непро-
пускливост от повърхностни води.
(3) Изпитванията на вакуум се извършват 
на всеки етап от изграждането, както и за 
цялата вакуумна канализационна система 
след окончателното є изграждане.
(4) Междинните изпитвания се извършват 
след полагане на вакуумните тръбопроводи 
с дължина най-много 450 m.
(5) Когато в някой участък изпитването е 
проведено неуспешно, изпитваният участък 
се проверява, дефектите се отстраняват и 
изпитването се повтаря, докато стойностите 
на вакуума останат в определените стойности.
(6) Окончателното изпитване на вакуумната 
канализационна система се извършва след 
изграждането на всички вакуумни тръбопро-
води и сградни отклонения и на вакуумната 
станция.
(7) При въвеждането на вакуумните ка-
нализационни системи в експлоатация се 
установява допълнително функционирането 
на управлението и на алармената система 
във вакуумните станции.
Чл. 154. (1) При изпитването и въвеждането 
в експлоатация на напорните канализационни 
системи се спазват изискванията на техниче-
ските спецификации, определящи изисквания 
към напорните канализационни системи, и 
съответните изисквания в проекта.