Държавен вестник, бр. 80, 2004 г., стр. 14

С Т Р .  14
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  80
дане границите на контура на топлоносителя.
За надпроектни аварии в проекта се определят
условията, при които е възможно стопяване на
ядреното гориво.
(2) Стойностите на коефициентите на реак-
тивност трябва да бъдат отрицателни в целия
диапазон на изменение на параметрите на кон-
тура на топлоносителя при всички експлоата-
ционни състояния и проектни аварии.
(3) Повторната критичност или изменения-
та на реактивността след постулирани изходни
събития трябва да бъдат минимализирани.
Чл. 44. Активната зона на реактора и свър-
заните с нея система на контура на топлоно-
сителя, управляващи и защитни системи за
безопасност трябва да са проектирани по на-
чин, който позволява изпитвания и инспекти-
ране през време на целия период на експлоа-
тация на ИР.
Раздел III
Контрол и управление
Чл. 45. (1) От блочния пулт за управление
(БПУ) на ИР се осъществяват функциите за кон-
трол и управление на реактора, предприемат се
мерки за поддържане на ИР в безопасно състоя-
ние, както и за възстановяване на това състояние
в случай на необходимост при всички експлоата-
ционни състояния и при проектни аварии.
(2) В проекта се обосновава достатъчността
на предвидените мерки за осигуряване работос-
пособността и здравето на персонала на БПУ и
нормалното функциониране на БПУ във всич-
ки експлоатационни състояния, включително
при проектни и надпроектни аварии.
(3) Разположението на средствата за конт-
рол и управление и начинът на представяне на
данни трябва да осигуряват на оперативния
персонал на БПУ еднозначна и точна информа-
ция за състоянието и поведението на ИР, спаз-
ване на пределите и условията за експлоатация,
идентифициране и диагностика на автоматич-
ното сработване и функционирането на систе-
мите за безопасност.
(4) В проекта на БПУ се предвиждат:
1. средства за контрол и управление на ве-
рижната реакция на делене при всички режими
и условия в активната зона при нормална екс-
плоатация, включително в подкритично състо-
яние при презареждане на активната зона;
2. указатели за положението на органите за
въздействие на реактивността и указатели на
състоянието на другите средства за въздейст-
вие на реактивността;
3. система за информационна поддръжка на
оператора.
(5) Измененията на условията за нормална-
та експлоатация, които могат да въздействат
на безопасността, се съпровождат със звукова и
светлинна сигнализация.
Чл. 46. (1) От резервния пулт за управление
(РПУ) се осигурява изпълнението на следните
функции:
1. управление на системите за безопасност;
2. привеждане и поддържане на реактора в
подкритично състояние;
3. отвеждане на топлината от активната зона
на реактора;
4. контрол на състоянието на ИР.
(2) С технически средства се изключва въз-
можността за едновременно задействане от БПУ
и РПУ по всеки управляващ компонент, както
и за отказ на веригите за управление и контрол
от БПУ и РПУ по обща причина при постули-
раните изходни събития.
(3) Резервният пулт за управление трябва да
е проектиран така, че да е лесно достъпен от
БПУ, а персоналът в него да бъде защитен сре-
щу условията, предизвикани от вътрешни и
външни въздействия и проектни аварии.
Чл. 47. В проекта се предвиждат средства за
контрол на параметрите на топлоносителя с
отчитане изменението на обема и изтичанията
на топлоносител при всички експлоатационни
състояния.
Чл. 48. (1) Управляващите системи за нор-
мална експлоатация контролират и регулират
технологичните процеси във всички експлоа-
тационни състояния в съответствие с опреде-
лените в проекта показатели за качество, на-
деждност и метрологични характеристики и
обхващат:
1. средства, осигуряващи събиране, обработ-
ване, документиране и съхраняване на инфор-
мацията, достатъчна за своевременно и едно-
значно определяне на изходните събития за въз-
никване на очаквани експлоатационни събития
и аварии, тяхното развитие, фактическите ал-
горитми на работа на системите за безопасност
и компонентите, чиито откази са изходни съби-
тия за проектни и надпроектни аварии, откло-
ненията от проектните алгоритми и действия-
та на персонала;
2. средства за автоматизиран контрол на
радиоактивността на топлоносителя на реак-
тора, на течните и газообразните изхвърляния
в околната среда и за контрол на радиационна-
та обстановка в помещенията на ИЯИ, радиа-
ционнозащитната и наблюдаваната зона при
всички експлоатационни състояния и проект-
ни аварии;
3. средства за автоматизиран контрол на усло-
вията за безопасно съхраняване на ядреното го-
риво и на радиоактивните отпадъци (РАО) и за
сигнализация при нарушаване на тези условия;
4. средства и методи за откриване на място-
то и размера на изтичане на топлоносителя на
реактора;
5. средства за надеждна групова и индивиду-
ална връзка между БПУ, РПУ и персонала,
изпълняващ работа на място.
(2) При проектиране на компютризирани
управляващи системи:
1. използват се специални стандарти и дока-
зана практика при разработване и верифицира-
не на хардуера и особено на софтуера;