Държавен вестник, бр. 16, 2018 г., стр. 134

СТР.  134	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  16
ране на източниците на йонизиращи лъчения 
и съкращаване на времетраенето на работните 
операции.
Операции с открити източници в камери и 
боксове се извършват с дистанционни средства 
или с ръкавици, херметично монтирани във 
фасадната стена на камерите и боксовете. Поста-
вянето и изваждането на обработвана продукция 
и оборудване се извършват без разхерметизиране 
на съответните камери и боксове. При подмяна 
и ремонт на манипулатори, камерни ръкавици 
и други елементи се допуска временно разхер-
метизиране на камерите и боксовете, като се 
използват подходящи за случая индивидуални 
средства за защита на персонала и се осъщест-
вява необходимият радиационен и дозиметричен 
контрол.
Управлението на спомагателни съоръжения 
за подаване на вода, газ, въздух или за създаване 
на разреждане се извършва откъм фасадната 
стена на боксовете и камерите.
8. За работи от I и II клас с открити източ-
ници площта на дадено помещение, отнесена за 
един работник, е минимум 10 квадратни метра.
9. В обектите с открити източници се пред-
виждат мерки за дезактивация на помещенията 
и оборудването в контролираната зона.
Технологичното оборудване, защитните при­
способления и работното обзавеждане на поме-
щенията в обекти с открити източници трябва 
да са с гладка повърхност, проста конструкция 
и слабосорбиращи покрития, които да улесняват 
премахването на радиоактивни замърсявания и 
които да са устойчиви към използваните работни 
материали, вещества, реактиви, разтвори. Упот­
реба на мека мебел не се разрешава.
10. Подовете и стените на помещенията за 
работи от II клас с открити източници и на по-
мещенията за постоянно пребиваване за работи 
от I клас с открити източници се покриват със 
слабосорбиращи материали, които са устойчиви 
на миещи средства. Препоръчва се помещени-
ята, които се отнасят към различни категории 
и класове за работа, да са оцветени в различни 
цветове. Това се отнася и за таваните на необ-
служвани помещения и помещения за периодич-
но пребиваване за работи от I клас с открити 
източници, както и за подовете на помещения 
за работи от III клас с открити източници.
Краищата на подовите покрития се прилепват 
към стените, предварително подгънати на 10 cm 
височина от пода. При наличие на специална 
канализация подовете на помещенията са с на-
клон към съответните устройства за изтичане 
на вода. Ъглите на помещенията се закръгляват, 
а вратите и рамките на прозорците се правят с 
опростен профил.
11. При работи от I и II клас преместване на 
оборудване от едно помещение в друго, когато са 
от различен клас, се разрешава след извършване 
на радиационен контрол.
12. Количеството открити източници по ра-
ботните места следва да е минимално необходи-
мото за конкретната работа, като се използват 
подходящи защитни приспособления.
При ръчни операции с радиоактивни разтвори 
се използват подходящи защитни приспособления.
13. При работа с открити източници се из-
ползват помощни материали и приспособления 
за еднократна употреба (пластмасови съдове и 
покрития, филтърна хартия и др.) за ограничаване 
на радиоактивното замърсяване на повърхности, 
оборудване и помещения. Работата се извършва 
върху подложки от слабосорбиращи материали.
14. При работа с открити източници в обек-
тите се отделя помещение или място за съхра-
нение на необходимите дезактивиращи разтвори, 
приспособления за дезактивация, материали и 
оборудване за почистване на помещения и дру-
ги средства за ликвидиране на радиоактивни 
замърсявания.
15. Дейностите в обекти с открити източници 
се организират и изпълняват по такъв начин, че 
количеството на получаваните радиоактивни 
отпадъци при съответните технологични процеси 
и манипулации да е възможно най-малко.
16. Изискванията за работи I, II и III клас се 
прилагат и за определени помещения и видове 
работи в ядрени съоръжения. 
17. В съответствие с изискванията в при-
ложение № 17 професионално облъчваните 
лица са длъжни при работа в контролираната 
зона на ядрено съоръжение и при работи от  
I клас или отделни работи от II клас в обект 
с открити източници да ползват основни и до-
пълнителни средства за индивидуална защита 
и да спазват санитарно-пропускателния режим, 
установен от съответното предприятие.
Приложение № 16 
към чл. 140, ал. 2
Специфични изисквания за вентилация, пречист-
ване на прах, газове и аерозоли, канализация, 
водоснабдяване и дезактивация
1. Системите за вентилация и за пречистване 
на въздуха от прах, газове и аерозоли в ядрени 
съоръжения и обекти с открити източници трябва:
а) да осигуряват безопасни условия за работа 
на персонала чрез вентилиране на помещенията;
б) да предотвратяват замърсяването на въз-
душната среда в помещенията и на атмосферния 
въздух с радиоактивни и токсични вещества;
в) да поддържат оптимални условия за работа 
на технологичното оборудване.
Това се постига чрез правилна организация 
на експлоатацията на предвидени по проект 
системи за вентилация и газоочистване, използ-
ване на защитни конструкции и компоненти 
(боксове, камери, лъчезащитни прегради и др.) 
и рационално разполагане на помещенията и 
оборудването в съответствие с приложимите 
нормативни изисквания.
2. Проектите на системи за вентилация и за 
газоочистване в ядрени съоръжения и обекти с 
открити източници се съгласуват с Министер-
ството на здравеопазването.
Работните помещения, боксовете, камерите 
и друго технологично оборудване се проекти-
рат и конструират така, че въздушните потоци,