Държавен вестник, бр. 12, 2006 г., стр. 66

С Т Р .  66
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  12
(4) Във влажно и дъждовно време отсъстви-
ето на напрежение се установява чрез специа-
лен указател, предназначен за работа при тези
условия.
Чл. 230. Проверката за отсъствие на напре-
жение чрез изолираща щанга и преносим зазе-
мител и искрище се извършва от две лица, при-
тежаващи едното не по-ниска от четвърта ква-
лификационна група, а другото не по-ниска от
трета. Проверката задължително се извършва
с диелектрични ръкавици, очила и предпазна
каска с притегнат подбрадник.
Чл. 231. (1) Проверката за отсъствие на нап-
режение “на искра” се извършва, като най-нап-
ред заземителното въже се свързва към тягова-
та релса. За заземителни въжета се използват
медни проводници със сечение не по-малко от
25 mm2, които могат да бъдат “облечени” и в
шлаух. На върха на щангата има монтирано
острие от меден проводник с диаметър не пове-
че от 3mm и дължина не по-малка от 200 mm.
(2) Острието на щангата се доближава до
масивни тоководещи части не по-близо от 1 m
от изолатор. Прегарянето на острието показва,
че в контактната мрежа има напрежение.
(3) При проверката се следи проверяващият
да не се допира до заземителното въже.
Раздел V
Поставяне и сваляне на преносими
заземители
Чл. 232. (1) След като се установи отсъствие
на напрежение, тоководещите части се заземя-
ват.
(2) За заземители се употребяват и изолира-
щи щанги с преносими заземители с искрище.
(3) Забранено е да се употребяват дефектни
и нестандартни заземителни проводници (със
скъсани жички, неизправни контакти между
проводника и клемата или искрището), неиз-
правни заземителни клеми, както и да се съе-
диняват и удължават земителните проводници
чрез заплитане (усукване).
(4) При работа по изолирани гъвкави нап-
речници и други изолирани части, подложени
на индуктивно влияние след двустранното им
заземяване, се поставят шунтиращи връзки за
изравняване потенциала им.
Чл. 233. (1) Преносимите заземители се пос-
тавят и свалят от две лица—едното с не по-нис-
ка от четвърта квалификационна група, а дру-
гото с не по-ниска от трета квалификационна
група.
 (2) При поставянето на преносимия заземи-
тел заземителният проводник с помощта на
кука-болт или пружинно заземяващо устройст-
во се закрепва към заземителя (релсата). След
това заземителят чрез щангата се закачва по
възможност към фиксатор или към други нена-
тегнати нормално тоководещи части. При сва-
ляне на заземителите строго се спазва обратни-
ят ред: отначало се сваля заземителят от токо-
водещите части, а след това кука-болтът или
пружинното заземяващо устройство се откачва
от релсата.
(3) При обезопасяване на работни групи,
външни на подрайона на контактната мрежа,
второ лице при поставяне на преносими зазе-
мители може да бъде техническият ръководи-
тел на работната група, притежаващ не по-нис-
ка от трета квалификационна група.
Чл. 234. (1) Заземител по време на работа е
тяговата релса, към която непосредствено се
присъединяват заземителните приспособления
на преносимите заземители.
(2) При заземяване електропроводите на
диспечерска централизация за заземител се
използва концентрираният заземител на стъл-
ба. При отсъствие на такъв като заземление се
използват метални пръти или свредли, които
се забиват в земята на дълбочина не по-малка
от 0,5 m.
(3) При смяна на релса в електрифициран
участък мястото на прекъсването предварител-
но се шунтира с медно въже със сечение най-
малко 95 mm2, към което задължително се при-
съединяват заземителите на съоръженията и
устройствата, попадащи в тази зона.
(4) Когато се работи с тежка пътна механи-
зация и се прекъсват и двете релсови нишки, на
еднопътен участък от двете страни на работно-
то място се поставят преносими заземители.
На двупътен участък, когато другият път е под
напрежение, допълнително се поставят заземи-
тели на разстояние едно от друго не по-голямо
от 100 m, които се свързват за тяговата релса на
другия път. Заземителите не трябва да ограни-
чават строителния габарит.
(5) Забранено е при заземяване да се използ-
ват други заземени метални конструкции неза-
висимо от връзката им с релсите.
Чл. 235. (1) При поставяне на преносим зазе-
мител се следи работникът, който извършва опе-
рацията, да не се допира до въжето на заземите-
ля. Поставянето и свалянето на преносимите за-
земители чрез изолиращите щанги се извършва с
диелектрични ръкавици и предпазна каска.
(2) Забранява се допирането на преносимия
заземител към стълбовете на контактната мре-
жа и други заземени конструкции.
Чл. 236. (1) Преносимите заземители се пос-
тавят от всички страни на работното място, от-
където може да се подаде напрежение, на раз-
стояние не повече от 200 m едно от друго за
еднопътен участък, 100 m за двупътен участък
и 100 m за работа по фидери.
(2) При работа по контактната мрежа и дру-
ги електропроводи, разположени успоредно на
въздушни високоволтови линии под напреже-
ние, преносимите заземители се поставят на
разстояние не повече от 100 m едно от друго.
(3) При работа по скъсани захранващи фи-
дери или проводници от контактната мрежа
заземители се поставят от двете страни на мяс-