Държавен вестник, бр. 53, 2018 г., стр. 54

СТР.  54	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  53
Тестова апаратура, използвана при проверката
Наименование, тип, сериен номер ……………………………………………………………………….
Метрологична проверка: номер и дата на свидетелството ……………………………………………..
Провели проверката и оценката за съответствие:
1.
	
	
	
	
(име, презиме и фамилия) 	
	
(длъжност) 	
	
(подпис)
2. 
	
	
	
	
(име, презиме и фамилия) 	
	
(длъжност) 	
	
(подпис)
Дата на провеждане на проверката:       20    г.
Ръководител на електролабораторията/органа за контрол:
	
	
	
	
(име, презиме и фамилия) 	
	
(длъжност) 	
	
(подпис)
а) всеки от тоководещите (фазовите, ли­
нейните) проводници L1, L2 и L3 поотделно и 
неутралния проводник N, съответно проводник 
PEN;
б) между проводник L1 и проводниците L2 
и L3 поотделно;
в) между проводник L2 и проводник L3;
г) всеки от тоководещите (фазовите, ли­
нейните) проводници L1, L2 и L3 и защитния 
проводник PE, като се допуска проводниците 
L1, L2 и L3 да бъдат взаимносвързани;
д) неутралния проводник N и защитния 
проводник PE.
3.5. Необходимите за конкретен случай 
измервания се определят в проекта.
3.6. Измерването на съпротивлението на
изолацията се извършва преди присъединя­
ването на потребителите или след тяхното 
отсъединяване, за да има увереност, че резул­
татите няма да бъдат повлияни от някой от 
потребителите.
3.7. Критерий за оценка на съответствието 
е измереното съпротивление на изолацията 
да не е по-малко от стойността, определена в 
нормативен акт, в проекта или в документаци­
ята на производителя на съответния елемент 
на електрическата уредба.
3.8. Когато съпротивлението на изолацията 
е измерено с изпитвателни напрежения, по­
сочените в следващата таблица и измерените 
стойности са не по-малки от съответните ми­
нимални стойности в таблицата, резултатите от 
измерванията се считат за съответстващи, ако 
главният прекъсвач и всяка разпределителна 
верига са подложени на отделно измерване и 
всички крайни вериги са включени, а товарът 
е изключен или отсъединен.
Номинално
напрежение на
веригата, V
Постоянно 
изпитател­
но напре­
жение, V
Минимално 
съпротивле­
ние на изо­
лацията, МΩ
БСНН и ПСНН
250
0,5
До 500 V вкл. и ФСНН
500
1
Над 500 V
1000
1
Таблицата се използва и при проверка на 
съпротивлението на изолация между незаземен 
защитен проводник и земя.
3.9. Веригите ФСНН се изпитват със същото 
изпитателно напрежение като това, което се 
прилага към първичната страна на източника.
Приложение № 2
към чл. 13, ал. 3, чл. 28, ал. 3 и чл. 51, т. 3
ПРОВЕРК А Н А СЪПРОТИВЛЕНИЕ Н А 
ЕЛЕКТРИЧЕСКА ИЗОЛАЦИЯ И ОЦЕНКА 
ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
1. Предназначение и област на приложение
1.1. Това приложение определя реда за из­
пълнение на проверката на съпротивлението 
на електрическа изолация и на оценката за 
съответствие с изискванията на нормативната 
документация.
1.2. Приложението е предназначено за 
персонала на електролаборатории и органи 
за контрол при проверката на изпълнението 
и при приемането на електромонтажни ра­
боти в електрически уредби с напрежение до 
1000 V по отношение на съпротивлението на 
електрическа изолация. Приложението не се 
прилага при проверка на съпротивлението на 
изолация на електропроводи.
2. Термини и определения
2.1. В това приложение се използват термини 
и определения, регламентирани в Наредба № 3 
от 2004 г. за устройството на електрическите 
уредби и електропроводните линии.
2.2. Съобразно спецификата на приложението 
се използва следният термин и неговото опреде­
ление: съпротивление на изолация – отношение 
на напрежението, приложено към диелектрик 
към протичащия през него ток (ток на утечка).
3. Контролирана величина. Метод на из­
мерване
3.1. При проверката и оценката за съответ­
ствие на съпротивлението на електрическа 
изолация обект на контрол е съпротивлението 
на изолацията на електрическа уредба, на ней­
ни части или на нейни елементи (проводници, 
кабели и др.).
3.2. Съпротивлението на изолацията се 
измерва по метода на волтметъра – амперме­
търа и се определя като отношение на изпит­
вателното напрежение, подавано от тестовата 
апаратура, и изпитвателния ток, преминаващ 
през изпитваната изолация.
3.3. За големина на измереното съпротив-
ление се приема показанието на тестовата 
апаратура (мегаомметъра).
3.4. Съпротивлението на изолацията се 
измерва между: