Държавен вестник, бр. 21, 2005 г., стр. 21

Б Р О Й  21
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  21
Чл. 170. (1) Забранява се използването на
основни изолиращи защитни средства на от-
крито при дъжд, сняг, мъгла, слана или скреж.
(2) Допуска се в условията по ал. 1 използва-
нето само на защитни средства, предназначени
за работа при такива условия.
Чл. 171. (1) При подмяна на предпазители се
използват предвидените ръкохватки, диелект-
рични ръкавици и др.
(2) Не се допуска използването на ръкохват-
ки, по електроизолационната част на които има
пукнатини и замърсявания, и диелектрични
ръкавици, които имат наранявания или не са
дезинфекцирани.
Чл. 172. (1) Преди всяко използване на ди-
електрични ръкавици се извършва проверка за
отсъствие на пробождания чрез навиване от-
към отвора. Забранява се извършване на про-
верката чрез надуване с уста.
(2) През зимния сезон при работа на от-
крито се използват диелектрични ръкавици с
големина, която позволява под тях да се по-
ставят вълнени или други ръкавици за пред-
пазване от студ.
(3) Ръкавиците се дезинфекцират периодич-
но с препарати, предписани от производителя,
не по-рядко от един път на три месеца.
Чл. 173. Диелектричните ботуши и галоши
се използват само при работите, за които са
предвидени. Забранява се използване на ди-
електричните ботуши и галоши при работи, ко-
ито не са свързани с електрическите уредби.
Чл. 174. Диелектрични килимчета и пътеки
се използват като допълнително защитно сред-
ство при операции със задвижване на разедини-
тели и прекъсвачи, пусково-регулираща апара-
тура и др.
Чл. 175. (1) Монтьорските инструменти с
електроизолационни дръжки се използват
като основно защитно средство при напреже-
ния до 1000 V.
(2) При работа без изключване на напреже-
нието монтьорските инструменти с електро-
изолационни дръжки се използват заедно с ди-
електрични ръкавици и галоши.
(3) При работи по ал. 2 в командни табла,
вериги на вторична комутация и др. подобни
използването на диелектрични ръкавици не е
задължително.
(4) Преди употреба електроизолационните
части на монтьорските инструменти се прове-
ряват за отсъствие на пукнатини и наранява-
ния, а изолационните дръжки—за плътно при-
лягане към металните части на инструментите.
Чл. 176. Манипулациите при поставяне и
сваляне на преносими заземители се извърш-
ват с диелектрични ръкавици.
Чл. 177. (1) Предпазни очила се използват
при следните работи:
1. замяна на предпазители под напрежение;
2. рязане на кабели и отваряне на муфи по
кабелни линии, намиращи се в експлоатация;
3. спояване на кабели и заливане на кабелни
муфи;
4. заливане на акумулатори, струговане и
шлифоване на пръстени и колектори.
(2) Преди продължително използване на
предпазни очила повърхността на стъклата
откъм страната на очите се намазва с паста за
предпазване от запотяване.
Чл. 178. (1) При работа на височина се из-
ползват предпазни колани с ремък (кожен, син-
тетичен). Забранява се използване на колани с
метална верига.
(2) Като допълнителна мярка за безопасност,
когато работното място се намира на разстоя-
ние, непозволяващо закрепване с ремъка към
стълба или конструкцията, се използва пред-
пазно въже от електроизолационен материал.
Чл. 179. Защитните средства се съхраняват
съгласно указанията на производителя, даде-
ни в съпровождащата документация, или съ-
образно правила, определени във вътрешна
инструкция.
Раздел III
Контрол и периодично изпитване
Чл. 180. Защитните средства се придружа-
ват със съпровождаща документация на произ-
водителя и документ, разрешаващ ползването
им (сертификат, протоколи за съответствие, из-
питване и др.).
Чл. 181. (1) Периодичните изпитвания се
извършват в срокове и по норми, указани в
специалните нормативни актове, ако има та-
кива, или съобразно указанията на произво-
дителя им, като се отчитат и евентуални осо-
бености при експлоатацията, установени при
оценката на риска. Сроковете и нормите за
периодични изпитвания се регламентират във
вътрешна инструкция.
(2) Извънредни изпитвания се извършват при
наличие на признаци на неизправност, след
всеки ремонт и при подмяна на части от защит-
ните средства.
(3) Резултатите от изпитванията се записват
в дневник на лабораторията, която извършва
изпитванията.
Чл. 182. (1) Наличието и състоянието на за-
щитните средства, които се намират в експло-
атация, се проверяват на три месеца от упълно-
мощени със заповед от работодателя лица.
(2) Резултатите от проверката по ал. 1 се
регистрират в дневник за отчитане и поддър-
жане на защитните средства с посочване на
датата и името на проверяващия.
(3) Когато се установи повреда/непригодност
на защитно средство, то се изважда от употреба
и без забавяне се уведомява прекият ръководи-
тел, който нарежда замяната или ремонта му.
Чл. 183. Върху изпитаните защитни средст-
ва се поставя маркировка със срока за следва-
щата проверка, допустимото работно напреже-
ние, наименованието на лабораторията, а при
необходимост—и други данни.