Държавен вестник, бр. 107, 2025 г., стр. 149

БРОЙ  107	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  149  
2. Създават се нови ал. 3 и 4:
„(3) Допуска се разстоянието по ал. 2 да 
бъде увеличено на 135 m, ако в цялата сгра­
да или в цялото съоръжение е предвидена 
автоматична пожарогасителна инсталация.
(4) Задънените пътища за противопожарни 
цели с дължина над 45 m завършват с площадка 
(уширение) с размери най-малко 12 m × 12 m, 
осигуряваща обръщането на пожарните ав­
томобили в обратна посока.“
3. Досегашните ал. 3, 4 и 5 стават съот­
ветно ал. 5, 6 и 7.
§ 15. В чл. 18 се правят следните изменения 
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) Технологичните изисквания са опреде­
ляща (основна) част на заданието за проек­
тиране на строежи за ОБВВПИ в зависимост 
от съответното предназначение на строежа. 
Минималните технологични изисквания на 
заданието за проектиране на строежи за 
ОБВВПИ са определени в приложение № 8б.
(3) При проектирането на строежи за произ­
водство, съхранение и/или търговия с взривни 
вещества, боеприпаси и/или пиротехнически 
изделия основен технологичен параметър е 
максималният проектен капацитет на строе­
жа за съхранение на взривните вещества 
и/или пиротехническите изделия, изчислен в 
тротилов еквивалент. Максималният проек­
тен капацитет на строежа се определя в част 
технологична на инвестиционния проект и 
задължително се записва като основна ха­
рактеристика на строежа в разрешението за 
строеж и в техническия паспорт, изработен 
в съответствие с Наредба № 5 от 2006 г. за 
техническите паспорти на строежите (ДВ, 
бр. 7 от 2007 г.).“
§ 16. В чл. 23, ал. 1 се правят следните 
изменения и допълнения:
1. Таблица 1 към ал. 1 се изменя така:
„Таблица 1
Степен на 
огнеустой­
чивост на 
сградите
Минимална огнеустойчивост на конструктивните елементи на сградите
колони 
и рамки
външни 
и вът­
решни 
носещи 
стени
външни 
и вът­
решни 
неносе­
щи сте­
ни
стени на 
евакуа­
ционни 
коридо­
ри и 
фоайета
между­
етажни 
преград­
ни кон­
струкции 
стени на 
стълби­
ща
площад­
ки и 
рамена 
на стъл­
бища
покрив 
със за­
щита 
съгласно 
колона 6
покрив 
без за­
щита 
съгласно 
колона 6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Критерии 
за 
огнеустой­
чивост
R
REI
EI
EI
REI
EI
R
R или 
RE
R или 
RE
I
120
120
30
60
90
120
90
не се 
нормира
60
II
90
90
30
60
60
90
60
не се 
нормира
45
III
45
45
15 
30
45
45
45
не се 
нормира
30
IV
30
30
15 
15 
15 
30 
30
не се 
нормира
15 
V
Не се нормира
“
2. В т. 1 от забележките под таблица 1 думите „стоманени пожаронезащитени“ се заменят с 
„пожаронезащитени стоманени“ и думите „с врати и капаци с огнеустойчивост ЕI 90, изпълнени 
от строителни продукти с минимален клас по реакция на огън В“ се заменят със „със самозат­
варящи се димоуплътнени врати или капаци с огнеустойчивост ЕI 90“.
3. В т. 4 от забележките под таблица 1 преди думите „многоетажни сгради“ се добавя „дву­
етажни и“.
§ 17. В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 преди думата „врати“ се добавя „самозатварящи се“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Технологичната връзка между помещения по чл. 41, ал. 2 и такива без риск от възникване 
на експлозивна атмосфера се осъществява през пожарозащитни преддверия с осигурено посто­
янно повишено налягане не по-малко от 30 Ра. Конструктивните елементи на пожарозащитните 
преддверия се изпълняват от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от 
А2 и с огнеустойчивост REI 60 (EI 60). Отворите за преминаване през тях се защитават със 
самозатварящи се димоуплътнени врати с огнеустойчивост EI 60. При директен достъп на врата