Държавен вестник, бр. 95, 2016 г., стр. 63

БРОЙ  95	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  63  
Раздел VI
Защита чрез разединяване, изключване, 
включване и превключване
Чл. 43. (1) За разединяване на електричес­
ката уредба, на нейни вериги или на отделно 
оборудване в съответствие с изискванията за 
поддържане, изпитване, откриване на повре-
ди или ремонт се предвиждат устройства за 
разединяване и изключване.
(2) Изискванията и правилата за прилага-
не на мерките за защита чрез разединяване, 
изключване, включване и превключване са 
съгласно приложение № 6.“
§ 6. В чл. 45 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 6 се изменя така:
„6. изискванията за електроенергийна 
ефективност съгласно приложение № 8.“
2. В ал. 2 т. 1 се изменя така:
„1. разпределителните табла, съдържащи 
средства (уреди) за търговско измерване, да 
се разполагат на границата на собственост на 
електрическите съоръжения съгласно Наредба 
№ 6 от 2014 г. за присъединяване на произ-
водители и клиенти на електрическа енергия 
към преносната или към разпределителните 
електрически мрежи (обн., ДВ, бр. 31 от 2014 г.; 
изм. и доп., бр. 36 от 2016 г.);“.
§ 7. В чл. 61, ал. 1 думите „стандартите и“ 
се заличават.
§ 8. В чл. 64 думите „в правилата за без-
опасност“ се заменят с думите „в проекта, 
приложимите нормативни актове и правилата 
за безопасност и здраве при работа“.
§ 9. В чл. 69 се правят следните изменения 
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „преди изпитването и“ 
се заличават и накрая се добавя „и преди 
измерването и/или изпитването“.
2. В ал. 2, т. 1 думата „приложимите“ се 
заменя с „продуктовите“.
3. В ал. 3 се създава т. 12:
„12. проверка за наличие на пожаротехничес­
ки средства за първоначално гасене на пожари 
съгласно приложение № 2 към чл. 3, ал. 2 от 
Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-
технически правила и норми за осигуряване 
на безопасност при пожар, когато такива са 
предвидени в проекта.“
§ 10. В чл. 70 се правят следните изменения 
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Измерванията/изпитванията по ал. 1 
се разширяват с допълнително предвидени в 
проекта, ако има такива.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
§ 11. В чл. 82, ал. 2, т. 3 думата „компро-
метиращи“ се заменя с „нарушаващи“.
§ 12. В чл. 85 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „и изпитванията“ се 
заличават.
2. В ал. 3 думите „като привеждане“ се 
заличават.
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Периодичният доклад трябва да бъде 
подписан от лицето/лицата, извършили про-
верката, и да бъде регистриран (заверен) от 
лице, упълномощено за това.“
§ 13. В § 1 – допълнителната разпоредба, 
се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 23 се изменя така:
„23. „Проверка“ е дейност, посредством 
която се проверява съответствието на елек-
трическата уредба или на части от нея с 
определени изисквания. Проверката включва 
преглед, измерване и/или изпитване и завърш-
ва с доклад с резултатите от проверката.“
2. Точка 27 се изменя така:
„27. „Поддържане“ е съвкупност от орга-
низационни и технически действия за оси-
гуряване на нормалното експлоатационно 
състояние на електрическата уредба и за под-
държане на нейната безопасност, надеждност 
и безаварийност.“
3. Създават се т. 28 и 29:
„28. „Доклад с резултати от проверката“ е 
запис на резултатите от преглед, измервания и/
или изпитвания и на оценката за съответствие.
29. „Електрическа инсталация“ е съвкуп-
ност от изолирани и неизолирани провод-
ници, кабели и шини и елементи, служещи 
за закрепването им, както и затварящите ги 
обвивки, когато такива са необходими.“
§ 14. В приложение № 1 към чл. 33, ал. 1 
се правят следните изменения и допълнения:
1. Текстът на първия абзац след заглавието 
се изменя така:
„Това приложение въвежда основните тек-
стове от европейския хармонизиращ документ 
HD 60364-4-41:2011 „Електрически уредби 
за ниско напрежение. Част 4-41: Защити за 
безопасност – Защита срещу поражения от 
електрически ток“.
В него са определени основните изисквания 
за защита срещу поражения от електрически 
ток на хора и домашни животни по отношение 
на основната защита (защита срещу директен 
допир) и на защитата при дефект на изолация 
(защита при индиректен допир).“
2. Навсякъде в приложението думите „при 
дефект“ се заменят с „при дефект на изолация“.
3. В т. 2.3.2 накрая се добавят думите „на 
изолация“.
4. В т. 8.1 думата „Приложение“ се заличава.
5. В т. 8.3.1, изречение второ, думите „(дос-
тъпния обем)“ се заличават, а накрая се по-
ставя запетая и се добавят думите „показана 
на фигура П1.1“.
6. Думите „Фиг. 8.1“ под фигурата се за-
менят с „Фигура П1.1“.
§ 15. Приложение № 2 към чл. 34, ал. 3 
се изменя така: