Държавен вестник, бр. 99, 2004 г., стр. 58

С Т Р .  58
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  99
Чл. 674. Изхвърлянето на кондензат в би-
товата канализация се допуска след предва-
рително охлаждане до 40 °С. Кондензатът
може да се охлажда при изхвърляне в про-
изводствена канализация само при постоян-
но течащи води.
Чл. 675. Не се допуска последователен мон-
таж на кондензни гърнета на един и същи дре-
нажен—кондензен тръбопровод.
Чл. 676. Не се допуска дренирането на пове-
че от едно съоръжение с един общ кондензато-
отделител—кондензно гърне.
Чл. 677. Не се допуска поставяне на конденз-
но гърне на събирателен дренажен тръбопро-
вод независимо дали отделните входящи дре-
нажни тръбопроводи са с монтирани кондензо-
отделители на тях или не.
Чл. 678. При необходимост от повдигане на
кондензата на височина над точката на конден-
затоотделяне след кондензното гърне се поста-
вя възвратен вентил.
Чл. 679. При използване на кондензни пом-
пи за връщане на кондензата експлоатацията
им се извършва съгласно инструкциите на про-
изводителя.
Чл. 680. При експлоатация на кондензноот-
делителните устройства се осигурява отстраня-
ването на въздуха и въглеродния диоксид от
кондензата.
Чл. 681. При експлоатацията на системите
за събиране и връщане на кондензата се осъ-
ществява:
1. контрол за качеството и разхода на връ-
щащия се кондензат;
2. обслужване на събирателните резервоа-
ри, помпи, дренажни устройства и автоматич-
ното въздухоотделяне.
Чл. 682. При констатиране на хидравлични
удари в кондезопроводите те се ревизират и
евентуално подменят, за да не се допуска вто-
рично изпарение в тях.
Чл. 683. Ако качеството на връщащия се
кондензат не отговаря на нормите за пита-
телна вода, той се очиства до достигане на
нормите в зависимост от конкретните техни-
чески условия.
Чл. 684. Закритите резервоари за конден-
зат се изпитват на плътност с налягане 1,5 от
работното, но не по-малко от 0,3 МРа. Откри-
тите резервоари се контролират чрез напъл-
ване с вода.
Раздел III
Топлинни акумулатори
Чл. 685. Този раздел се отнася за експлоата-
ция на резервоари за акумулиране на топлина,
наричани по-нататък топлинни акумулатори.
Чл. 686. Топлинните акумулатори за съхра-
няване на гореща вода се снабдяват със:
1. преливна тръба от допустимото ниво за
запълване на резервоара;
2. свързваща тръба с атмосферата, осигуря-
ваща свободно постъпване на въздух в топлин-
ния акумулатор, изключваща създаването на
вакуум и повишаване на налягането, по-високо
от атмосферното;
3. от външната страна—топлинна изолация
и метално покритие;
4. от вътрешната страна—антикорозионна
защита;
5. автоматично регулиране на нивото и бло-
кировка на захранващите помпи с нивото;
6. АВР на помпите;
7. автоматично устройство за превключване
към резервно електрозахранване;
8. сигнализация за горно и долно ниво и ав-
томатическо прекратяване подаването и източ-
ването на вода във всички подаващи и съединя-
ващи тръбопроводи;
9. дренажна линия с арматура;
10. средства за измерване на ниво и темпе-
ратура в резервоара и налягането в тръбопро-
водите;
11. дистанционно измерване нивото на во-
дата.
Чл. 687. (1) Новомонтираните и намиращи-
те се в експлоатация след ремонт топлинни
акумулатори се изпитват на плътност, с наблю-
даване за възможни дефекти в отремонтирани-
те места и съединенията.
(2) Изпитванията се извършват чрез запъл-
ване с вода до максимално допустимото ниво
по проект, при температура на околния въздух
не по-малка от 5 °С и температура на водата не
по-висока от 45 °С.
(3) Топлинните акумулатори за гореща вода
са издържали изпитването по ал. 1 и се допус-
кат в експлоатация, ако в продължение на
24 часа по тяхната повърхност или по краищата
на дъната не се появяват течове и нивото на
водата не се промени.
Чл. 688. При въвеждане в нормална екс-
плоатация след изпитанията топлинните аку-
мулатори се запълват с химически почистена
деаерирана вода с температура не по-висока
от 95 °С.
Чл. 689. Около топлинните акумулатори се
определя охранителна зона и се поставят пре-
дупредителни знаци, забраняващи достъпа на
външни лица, и се предвиждат защитни меро-
приятия, изключващи попадането на гореща
вода в производствените помещения при евен-
туалното им разрушаване.
Чл. 690. Ежедневно при приемане и преда-
ване на смяната се извършва визуален оглед на
топлинния акумулатор и прилежащите съоръ-
жения към него.
Чл. 691. Оценката на техническото състоя-
ние на топлинните акумулатори се извършва:
1. визуално—всяка година след завършване
на отоплителния сезон;