Държавен вестник, бр. 84, 2005 г., стр. 68

С Т Р .  68
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  84
(2) Санитарните, сантинните, баластните,
помпите с общо предназначение или другите
помпи могат да бъдат използвани като пожар-
ни помпи, ако съответстват на изискванията по
тази глава и не пречат на изпомпването на сан-
тините. Пожарните помпи се свързват така, че
да не могат да се използват за изпомпване на
нефт или други горящи течности.
(3) Центрофужните помпи или други помпи,
свързани с пожарната магистрала, при които
може да се появи потичане на поток в обратна
посока, се съоръжават с невъзвратни клапани.
(4) Кораби, които не са оборудвани с меха-
нично задвижвана аварийна пожарна помпа и
са без стационарна пожарогасителна система в
машинните помещения, се съоръжават с допъл-
нителни пожарогасителни средства, удовлетво-
ряващи изискванията на ИА “МА”.
(5) Механично задвижваните аварийни по-
жарни помпи са:
1. автономни със самостоятелно задвижва-
не, с двигател с вътрешно горене и със запас от
гориво, на достъпно място извън отделението,
в което са основните пожарни помпи;
2. задвижвани от автономен генератор, кой-
то може да е авариен генератор с достатъчна
мощност, разположен на безопасно място из-
вън машинното отделение, за предпочитане над
работната палуба.
(6) Крановете на задбордните смукатели и
другите необходими кранове на всяка аварий-
на пожарна помпа могат да се задействат от
места извън отделенията, в които са разполо-
жени основните пожарни помпи, като тези
места не могат да бъдат блокирани от пожар в
тези отделения.
(7) Общата производителност (Q) на глав-
ните механично задвижвани пожарни помпи
трябва да бъде най-малко: Q = (0,15vL(B+D)
+2=25)2 m3/h, където L, B и D са в m.
(8) Когато са инсталирани две самостоятелни
механични пожарни помпи, производителността
на всяка от тях е не по-малка от 40 % от количес-
твото, изисквано по ал. 7 или 25 m3/h в зависи-
мост от това коя от двете стойности е по-голяма.
(9) Когато главните механични пожарни
помпи доставят количеството вода по ал. 7  през
пожарната магистрала, пожарните шлангове и
струйници, налягането, поддържано в който и
да е хидрант, е не по-малко от 0,25 N/mm2.
(10) Където механични аварийни пожарни
помпи доставят максималното количество вода
чрез струите, изисквани по чл. 110, ал. 1, наля-
гането, поддържано в който и да е хидрант,
удовлетворява изискванията на ИА “МА”.
(11) Независимо от разпоредбата по ал. 1 по
всяко време на кораба се осигуряват две пожар-
ни помпи.
Чл. 109. (1) Когато се изисква повече от един
хидрант за осигуряването на броя на струите,
определени в чл. 110, ал. 1, се осигурява проти-
вопожарна магистрала.
(2) Материалите, които лесно губят своята
ефективност поради нагряване, не се използват
за противопожарни магистрали и хидранти,
освен ако са подходящо защитени.
(3) Когато налягането на подаваната вода
от пожарните помпи може да надвиши конс-
труктивното работно налягане на противопо-
жарните магистрали, се монтират предпазни
клапани.
(4) С цел поддържане ефективността на по-
жарогасителната система пожарните тръбо-
проводи се изграждат без други връзки, освен
необходимите за целите на пожарогасенето и
необходимите за измиване на палубата и котве-
ните вериги и за работа на сантинни ежектори.
(5) Когато противопожарните магистрали не
са самоизточващи се и може да се очакват пов-
реди вследствие замръзване, те се съоръжават
с подходящи дренажни кранове.
Чл. 110. (1) Пожарните хидранти се разпо-
лагат така, че позволяват лесна и бърза връзка
с пожарните шлангове и най-малко една струя
да може да се насочи към всяка част на кораба,
която обикновено е достъпна за екипажа по
време на плаване.
(2) Струята по ал. 1 е от пожарен шланг с
единична дължина.
(3) Машинни помещения категория “А” се
осигуряват с най-малко един пожарен хидрант
в комплект с пожарен шланг и струйник с двой-
но предназначение. Хидрантът се разполага
извън помещението и близо до входа.
(4) За всеки изискван пожарен хидрант се
осигурява по един пожарен шланг и най-малко
един резервен пожарен шланг в допълнение.
(5) Единичната дължина на пожарния шланг
не превишава 20 m.
(6) Използват се пожарни шлангове от одоб-
рен материал и всички пожарни шлангове се
оборудват със съединения и струйници с двой-
но предназначение.
(7) На съединенията за пожарните шланго-
ве и струйниците се осигурява пълна взаимоза-
меняемост, освен ако пожарните шлангове не
са постоянно закрепени за противопожарната
магистрала.
(8) Струйниците по ал. 6 са подходящи за
капацитета на подаваната вода от монтираните
пожарни помпи и диаметърът им е не по-малък
от 12 mm.
Чл. 111. (1) На риболовните кораби се изпол-
зват пожарогасители от одобрен вид с капацитет:
1. на преносимите течни пожарогасители—
не повече от 13,5 l и не по-малко от 9 l;
2. на другите пожарогасители—ненадвиша-
ващ равностойната носимост на пожарогаси-
тели от 13,5 l и пожарогасителен еквивалент
не по-малък от този на течен пожарогасител
от 9 l.
(2) Изпълнителна агенция “Морска админис-
трация” определя равностойността на пожаро-
гасителите по ал. 1.