Държавен вестник, бр. 76, 2016 г., стр. 64

СТР.  64	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  76
1. целостта на конструкцията и плътността 
на компонентите на системата;
2. работоспособността и работните ха­
рактеристики на активните компоненти на 
системите;
3. работоспособността на системата като 
цяло при определени експлоатационни със­
тояния.
Чл. 125. (1) Системите и средствата за 
отвеждане на топлината от активната зона 
и КСК, важни за безопасността, към краен 
поглътител трябва да изпълняват функцията 
си при всички експлоатационни състояния и 
аварийни условия с много висока степен на 
надеждност. Надеждността на изпълнение на 
функцията се осигурява чрез едновременно 
прилагане на принципите на резервиране, 
разнообразие, физическо разделяне, функци­
онално изолиране при допускане за загуба на 
основния краен поглътител на топлина или 
връзката с него. 
(2) Основните и алтернативните системи 
и средства за отвеждане на топлината трябва 
да са способни да изпълняват функцията си 
напълно независимо при аварийни условия.
(3) При избора на основен и алтернативен 
краен поглътител на топлина и при проекти­
ране на системите за отвеждане на топлината 
се отчитат характерните за площадката при­
родни явления и техногенни събития с цел 
да се осигури изпълнението на функцията 
в условията на екстремни външни събития.
Раздел VІІ
Конструкции и системи, изпълняващи лока­
лизираща функция на безопасност
Чл. 126. (1) В проекта на реакторната 
инсталация се предвиждат херметична стро­
ителна конструкция и набор от системи и 
средства, с които се осигурява изпълнението 
на основната функция на безопасност „задър­
жане разпространението на радиоактивните 
вещества в околната среда“ в съответствие 
с установените граници при всички експло­
атационни състояния и аварийни условия. 
Освен това херметичната конструкция тряб­
ва да предпазва реакторната инсталация от 
екстремни външни събития.
(2) За осъществяване на локализиращата 
функция в проекта се предвиждат:
1. херметична конструкция;
2. системи и средства за контрол на па­
раметрите на средата в херметичния обем;
3. системи и средства за изолиране на 
херметичната конструкция;
4. системи и средства за намаляване концен­
трацията на радиоактивни продукти на делене, 
водород и други вещества, които биха могли 
да се отделят в атмосферата на херметичния 
обем при аварийни условия, включително 
аварии със стопяване на ядрено гориво.
Чл. 127. (1) Херметичната конструкция 
и нейните компоненти, включително хер­
метични врати за достъп, херметични про­
ходки и изолиращи органи, се проектират 
с достатъчен запас да издържат статични и 
динамични натоварвания от вътрешно свръх­
налягане и подналягане, температура, ефекти 
от летящи предмети, реактивни сили и други 
потенциални източници на енергия, които 
се очаква да възникнат в аварийни условия, 
включително при аварии със стопяване на 
гориво. Максималната якост на херметичната 
конструкция и на нейните компоненти се 
определя с отчитане на:
1. въздействия от екстремни външни съби­
тия, включително катастрофа със съвременен 
пътнически самолет;
2. комбинация от въздействията, предизви­
кани от разкъсване на тръбопровод от контура 
на топлоносителя на реактора с максимален 
диаметър и на максимално проектно земе­
тресение.
(2) В проекта се предвиждат средства за 
наблюдение на състоянието на херметичната 
конструкция при всички експлоатационни 
състояния и аварийни условия. 
Чл. 128. (1) Херметичната конструкция и 
нейните компоненти се проектират и изграж­
дат по начин, позволяващ изпитването им 
на якост преди въвеждането в експлоатация 
и периодичното изпитване на плътност през 
срока на експлоатация на ЯЦ. В проекта се 
определят изискванията към изпитванията, ме­
тодиките и средствата за тяхното провеждане. 
Компонентите, разположени в помещенията на 
херметичната конструкция, трябва да запазват 
работоспособността си след провеждане на 
изпитванията.
(2) В проекта се предвиждат възможности 
за контрол на изтичанията през неплътностите 
на херметичната конструкция при аварии със 
стопяване на ядрено гориво.
Чл. 129. (1) Броят на херметичните про­
ходки през херметичната конструкция тряб­
ва да е възможно най-малък. Проектът на 
херметичните проходки отговаря на същите 
изисквания, които се прилагат по отношение 
на херметичната конструкция, като се вземат 
предвид възможните механични, топлинни и 
химични въздействия.
(2) При проектиране на еластичните ком­
поненти на херметичните проходки се оси­
гурява възможност за индивидуален контрол 
на изтичанията независимо от интегралното 
изпитване на херметичната конструкция.
Чл. 130. (1) За надеждно изолиране на 
херметичната конструкция при аварии, на 
всички линии, пресичащи херметичната кон­
струкция и представляващи част от границите 
на контура на топлоносителя на реактора или 
непосредствено свързани с пространството на 
херметичния обем, се предвиждат поне два