Държавен вестник, бр. 5, 2016 г., стр. 116

СТР.  116	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  5
по друга причина не отделят вещества, дим 
и сажди, опасни за хората, околната среда и 
за съхраняваните в хранилищата материали.
Чл. 258. В сградите на библиотеките се 
предвиждат места за предоставяне на адап-
тирани библиотечни единици за хора с увре-
дено зрение и увреден слух чрез съответните 
технологични средства.
Раздел III
Специфични изисквания към сградните ин-
сталации в библиотеките и архивите
Чл. 259. (1) Аварийно осветление се пред-
вижда във:
1. всички пространства, достъпни за посе-
тители, и в библиотечните хранилища;
2. помещения с електрическо оборудване 
и управление на електрическите инсталации 
и захранването на сградата;
3. евакуационните пътища.
(2) Аварийното осветление се проектира 
така, че да може да работи със собствено 
захранване най-малко три часа.
(3) Осветеността на аварийното осветле-
ние е 1 lx.
Чл. 260. (1) При проектирането на хра-
нилища се предвижда осветителна уредба за 
изкуствено осветление с осветеност 200 lx на 
нивото на пода. 
(2) Осветителните уредби може да се из-
пълнят по един от следните начини:
1. като уредба с флуоресцентни осветители, 
снабдени с дифузери; ако излъчването съдържа 
относителна ултравиолетова компонента, по-
голяма от 75 μW/lm, всяко осветително тяло 
се оборудва с ултравиолетов филтър, който 
намалява относителната ултравиолетова ра-
диация (с дължина на вълната, по-малка от 
400 nm) до стойности, по-ниски от този праг; 
2. като уредба със светлинни източници с 
нажежаема жичка, оборудвани с поглъщащи 
топлината филтри; минималното разстояние 
между осветителното тяло и библиотечните 
единици на рафта е 500 mm;
3. като фиброоптични осветителни системи 
с генериращи светлина елементи, разположени 
достатъчно далече от осветявания предмет. 
(3) За осветлението на всяка от секциите, 
на които естествено се разделя хранилището, 
се предвижда отделен ключ.
(4) Извън хранилището, на леснодостъпно 
място се разполага централен превключва-
тел, който показва дали всички светлини и 
други електрически вериги в хранилището 
са изключени.
Чл. 261. (1) Системи за проследяване и 
сигнализация срещу нерегламентиран достъп 
и проникване с взлом се предвиждат само 
за библиотеки, в които се съхраняват ценни 
библиотечни единици и които разполагат със 
скъпо оборудване.
(2) За наличието на система за видеонаб-
людение служителите и посетителите се ин-
формират с информационни табели и знаци.
(3) В сградите на хранилищата се монтират 
и функционират системи за следене и аларми-
ране при влизане на неупълномощени лица.
(4) Във всички отделения на хранилището 
се осигуряват комуникационни средства и 
паникбутони. 
Чл. 262. (1) При проектирането и избора 
на машините и другите видове обслужваща 
техника се спазват нормативните изисквания 
към тях, както и специфичните изисквания 
на заданието за проектиране въз основа на 
технико-икономически анализ.
(2) Изборът на асансьорни уредби се извърш-
ва при спазване изискванията на Наредба № 2 
от 2009 г. за избор и проектиране на асансьорни 
уредби в жилищни и общественообслужващи 
сгради в зависимост от капацитета на библио-
теката и/или хранилището. В библиотеките с 
повече от един етаж се предвижда най-малко 
един пътнически асансьор.
(3) При избора на асансьорни уредби се 
спазват и изискванията за осигуряване на 
достъп и на хора с увреждания.
(4) Ескалатори може да се предвиждат при 
разгъната застроена площ на един етаж на 
сградата, по-голяма от 2000 m2. 
Чл. 263. Не се допуска разполагане на водо-
снабдителни, канализационни и газови сградни 
инсталации във или в съседни помещения на 
хранилищата, освен когато те са необходими 
за цели, пряко свързани с предвижданите за 
съхраняване музейни колекции.
Чл. 264. (1) В библиотеките и хранилищата 
се проектират съответните ОВиК инсталации 
за поддържане на параметрите на микрокли-
мата, посочени в заданието за проектиране.
(2) Инсталациите, осигуряващи темпе-
ратурно-влажностен контрол, филтриране 
на въздуха и проветряване, се свързват към 
централен пулт за наблюдение и управление. 
Централният пулт за наблюдение и управление 
се разполага така, че да не е в едно и също 
противопожарно отделение с участъка за 
съхраняване. За предпочитане е той да бъде 
в отделна сграда.
(3) За осигуряване на проветряването око-
ло и в стелажите се предвижда разстояние 
най-малко 150 mm между пода и най-ниския 
рафт на стелажа, както и между осреднената 
линия на горните ръбове на предметите, 
съхранявани на най-горния рафт на стелажа, 
и тавана. Между горния ръб на най-високия 
документ на всеки рафт и дъното на горния 
рафт се осигурява разстояние най-малко 
50 mm. За стълбищните отделения и про-
ходите между редовете също се предвижда 
проветряване.