Държавен вестник, бр. 75, 2013 г., стр. 74

СТР.  74	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  75
2. при III степен на огнеустойчивост на 
сградите и съоръженията, изпълнени от стро-
ителни продукти с клас по реакция на огън 
B и С – 16 m;
3. при IV и V степен на огнеустойчивост 
на сградите и съоръженията, изпълнени от 
строителни продукти с клас по реакция на 
огън D, E и F – 20 m.
(4) За сгради от категории по пожарна 
опасност Ф5Г и Ф5Д разстоянията по ал. 3 
се намаляват с 30 %.
(5) Разстоянията по ал. 2 могат да бъдат 
намалени, при условие че стената на сградата, 
до която е предвидено електросъоръжението, 
е с огнеустойчивост REI 120 и превишава 
хоризонтално и вертикално с 1 m габарита 
на съоръжението.
(6) Разстоянията по ал. 3 и 4 не се норми-
рат, при условие че:
1. стената на сградата, до която е пред-
видено разполагането на маслонапълнения 
апарат, е плътна и с огнеустойчивост REI 120 
по цялата дължина (широчина) на апарата 
плюс 2 m от двете му страни и по цялата му 
височина плюс 1 m над горния му елемент;
2. разстоянието (хоризонтално и вертикал-
но) от отворите в стената на сградата и стрехи 
от продукти с клас по реакция на огън D – F 
до електросъоръжението е най-малко 4 m.
(7) В случаите по ал. 5, когато електросъо-
ръжението е с маслонапълнен транформатор 
и на разстояние (хоризонтално и вертикално) 
не повече от 4 m от него са предвидени стрехи 
от продукти с клас по реакция на огън D – F, 
прозорци или други отвори, съоръжението се 
изпълнява с пожарозащитни стени и покрив 
с огнеустойчивост най-малко REI (EI) 60.“
§ 266. В чл. 371 ал. 1 се изменя така:
„(1) Разрешава се пристрояване и встроява-
не на помещенията за закрити разпределител-
ни уредби и трансформатори към сгради от 
категории по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б 
при спазване изискванията на чл. 291. Разре-
шава се пристрояване и встрояване на поме-
щенията за закрити разпределителни уредби 
и трансформатори в сгради от категории по 
пожарна опасност Ф5В, Ф5Г и Ф5Д, както и 
в сгради от клас на функционална пожарна 
опасност Ф1 – Ф4, при условие че са отделени 
със стени, изпълнени от строителни продукти 
с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, 
с огнеустойчивост най-малко REI 120.“
§ 267. Член 372 се изменя така:
„Чл. 372. (1) При встроени в сгради трафопос-
тове с маслонапълнени трансформатори отво-
рите към съседни помещения се защитават до 
огнеустойчивост EI 60. Разрешава се свързване 
на помещенията за разпределителни уредби 
и табла ниско напрежение с евакуационен 
коридор в сградата посредством преддверия 
с пожарозащитни стени с огнеустойчивост 
REI (EI) 120 и врати с огнеустойчивост EI 60.
(2) При встроени в сградите сухи транс-
форматори се разрешава свързване на поме-
щенията на трансформаторен пост с коридор 
в сградата посредством преддверия със стени 
с огнеустойчивост REI (EI) 120.“ 
§ 268. Член 373 се отменя.
§ 269. В чл. 381, ал. 1 и 2 думите „граница 
на“ се заличават.
§ 270. В чл. 382 се правят следните изме-
нения:
1. В ал. 1 и 2 думите „граница на“ се за-
личават.
2. В ал. 3 думите „границата на огнеустойчи-
вост“ се заменят с думата „огнеустойчивостта“.
§ 271. В чл. 385 думите „А2 или с клас В 
и“ се заличават.
§ 272. В чл. 392 се правят следните изме-
нения:
1. Означението „Ф1“ се заменя с „Ф1 – Ф4“.
2. Таблица 38 се изменя така:
„Таблица 38
Напрежение 
на въздушната 
линия, от коя-
то се определя 
разстоянието
Минимално разстояние в m от крайния проводник на въздушната линия до:
производствени, селскостопански и складови сгради с 
производства от категория на пожарна опасност и със 
степен на огнеустойчивост:
сгради от клас на функ-
ционална пожарна опас-
ност Ф1 – Ф4 със степен 
на огнеустойчивост:
Ф5В
Ф5Г и Ф5Д
I, II и III
IV и V
III и IV
V
III и IV
V
Над 1 до 20 kV
Над 20 до 110 kV
Над 110 до 220 kV
Над 220 до 400 kV
4
5
8
10
5
5
8
10
2
4
6
10
3
4
6
10
3
4
6
10
4
5
8
10
“