Държавен вестник, бр. 88, 2004 г., стр. 13

Б Р О Й  88
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  13
1
2
3
4
2. При диаметър до Ду
1000 mm: две външни
за трасето ивици, ус-
поредни на оста на
крайните газопроводи
с широчина по 15 m.
3. При диаметър над Ду
1000 mm: две външни
за трасето ивици, ус-
поредни на оста на
крайните газопроводи
с широчина по 17 m.
6. При подводно
Участък от водното
Експлоата-
преминаване
пространство между
ция, изграж-
на газопроводи водната повърхност
дане и
и дъното, ограничен
ремонт.
от мислени успоредни
плоскости на 15 m от-
стояние от оста на
газопровода.
7. Разпределител- 1. Извън урбанизира- Експлоата-
ни газопроводи ни територии:
ция, изграж-
а) при диаметър
дане и
до Ду 300 mm
ремонт.
—през земеделски по-
землени имоти—иви-
ци с широчина по 5 m
от двете страни на
газопровода;
—под полски пътища
и в сервитути на пъти-
ща от републиканска
пътна мрежа—двете
страни на газопровода,
симетрично на оста му,
с широчина, представ-
ляваща сбор от радиу-
са на тръбата + 1,20 m;
б) при диаметър Ду 300
до Ду 700 mm
—през земеделски по-
землени имоти ивици
с широчина по 10 m от
двете страни на газо-
провода;
—под полски пътища
и в сервитути на пъти-
ща от републиканска
пътна мрежа—ивици
от двете страни на га-
зопровода, симетрич-
но на оста му, с широ-
чина, представляваща
сбор от радиуса на тръ-
бата + 2 m от двете
страни на газопровода;
в)участък с широчина
1 m около външната
граница на надземни-
те съоръжения.
2. В урбанизирани те-
ритории:
а) при стоманени га-
зопроводи през незас-
троени имоти—ивици
от двете страни на га-
зопровода, симетрич-
но на оста му, с широ-
чина, представляваща
сбор от радиуса на тръ-
бата + 1,20 m;
Топлопровод с предварително изолирани тръби
Приложение № 3
към чл. 7, ал. 1, т. 3
Минимални размери на сервитутните зони за
енергийни обекти за съхранение, пренос, раз-
пределение или преобразуване на природния газ
№
Вид на обекта/
Минимални размери
Предназна-
съоръжението
на сервитутната
чение на
зона, m
сервитутна-
та зона
1
2
3
4
Площадкови
обекти
1. Газохрнилища,
Участък с широчина
Експлоата-
резервоари за
10 m около външната
ция, изграж-
съхранение и
граница на обекта.
дане и
дегазиране на
ремонт.
кондензат
2. Компресорни
Участък с широчина
Експлоата-
станции (КС),
10 m около външната
ция, изграж-
газоразпреде-
граница на обекта.
дане и
лителни (ГРС)
ремонт.
и автоматични
газоразпреде-
лителни станции
(АГРС)
3. Обслужваеми
Участък с широчина
Експлоата-
(ОУП) и необ-
2 m около външната
ция, изграж-
служваеми усил- граница на обекта.
дане и
вателни пункто-
ремонт.
ве (НУП), стан-
ции за катодна
защита (СКЗ)
4. Магистрални,
1. При диаметър до Ду Експлоата-
транзитни газо- (диаметър условен)
ция, изграж-
проводи и от-
1000 mm: ивици с ши-
дане и
клонения
рочина по 15 m от две- ремонт.
те страни на оста на
газопровода;
2. При диаметър над Ду
1000 mm: ивици с ши-
рочина по 17,5 m от две-
те страни на оста на
газопровода;
3. Допускат се неси-
метрични по отноше-
ние на широчината
ивици спрямо оста
при спазване на огра-
ничението по т. 2.
5. Успоредни
1. При диаметър до Ду Експлоата-
газопроводи
400 mm: две външни
ция, изграж-
за трасето ивици, успо- дане и
редни на оста на край- ремонт.
ните газопроводи с
широчина по 5 m.