Държавен вестник, бр. 34, 2004 г., стр. 74

С Т Р .  74
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  34
Чл. 657. При работа в електрофилтър на
местата, където няма работни площадки, рабо-
тещите използват предпазни колани.
Чл. 658. (1) Кратковременно пробно включ-
ване на електрофилтър на работно напрежение
се разрешава от лицето, отговорно за експлоата-
цията на електрофилтъра, и се извършва в при-
съствие на изпълнителя на работата, при което:
1. всички работници са изведени извън елек-
трофилтъра;
2. заземителите и временните ограждения,
които пречат на пробното включване, са свале-
ни и са поставени постоянните ограждения;
3. на местата за наблюдение не са поставени
постоянните ограждения и люковете са отворе-
ни. Наблюдението през люк се извършва само
от едно лице.
(2) Когато след пробно включване се налага
продължаване на работата по електрофилтъра,
дежурният възстановява временните огражде-
ния и заземленията и поставя необходимите
предупредителни табели.
Чл. 659. (1) Без наряд, със записване в опе-
ративния дневник, по електрофилтрите могат
да се извършват следните видове работи:
1. почистване на изолаторите за високо нап-
режение (при изключен агрегат и заземен ка-
бел за високо напрежение);
2. проверка и настройване на токоизправи-
телните агрегати;
3. проверка на таблото за ниско напрежение
и на измервателните уреди.
(2) Работите по ал. 1 се извършват от дежур-
ния персонал по поддържане на електрофилт-
рите с четвърта квалификационна група.
Чл. 660. По време на работа на електрофил-
тър, при изпълнено захранване на високото
изправено напрежение с шинопровод, люкове-
те по шинопровода и изолаторните кутии мо-
гат да се отварят само в присъствие на лицето,
отговорно за експлоатацията на електрофил-
търа, след предварително записване в опера-
тивния дневник и с посочване къде и кой ще
отваря люковете.
Раздел IХ
Обслужване на електрозаваръчни уредби
Чл. 661. (1) Обслужването на електрозава-
ръчни уредби и поддържането им в изправно и
безопасно състояние се извършват от правос-
пособни лица с електротехническа специалност,
притежаващи трета квалификационна група.
(2) Заварчиците трябва да имат свидетелст-
во за правоспособност и да притежават втора
квалификационна група за безопасност по този
правилник.
(3) Забранява се на заварчици да извършват
дейностите по ал. 1.
Чл. 662. При работа заварчиците използват
предоставените им специално работно облекло
и защитни средства.
Чл. 663. Заваръчни работи във взривоопасна
и пожароопасна среда се извършват с писмено
разрешение на местните органи по пожарна и
аварийна безопасност и с наряд за огневи работи.
Чл. 664. (1) При работа в шахта, тунел, ре-
зервоар, цистерна или друго затворено про-
странство се използва електрозаваръчен агре-
гат с устройство, което за време до 1,0 s след
прекъсване на заваръчната дъга автоматично
изключва заваръчната верига или понижава
напрежението на празен ход до 12 V.
(2) Заваръчни работи в затворени простран-
ства се извършват само при осигурена вентилация.
Чл. 665. При заваръчни работи, извършва-
ни на височина, се вземат мерки срещу падане
на искри или горещ метал върху хора или гори-
ми материали, намиращи се под мястото на
заваряване.
Чл. 666. Преди включване на електрозаваръч-
на мрежа обслужващият персонал прави външен
оглед, като обръща особено внимание на състо-
янието на контактите, заземяващите проводни-
ци и изправността на изолацията на кабелите.
Чл. 667. При прекъсване или след завършва-
не на заваръчни работи захранването на елект-
розаваръчните машини и мрежи се изключва.
При заваряване с постоянен ток първо се изк-
лючва веригата за постоянен ток, а след това—
променливотоковата верига, която захранва
електродвигателя.
Г л а в а  д в а д е с е т  и  п е т а
СРЕДСТВА ЗА ДИСПЕЧЕРСКО И ТЕХНО-
ЛОГИЧНО УПРАВЛЕНИЕ
Раздел I
Общи положения
Чл. 668. Тази глава се отнася за работа по ка-
белни и въздушни съобщителни линии, съоръже-
ния и устройства за телемеханика, разположени
в апаратни зали, апаратура за високочестотна
връзка, релейна защита и телемеханика по въз-
душни електропроводни линии, системи за про-
мишлена телевизия и изчислителни устройства,
наричани по-нататък “средства за диспечерско и
технологично управление” (СДТУ).
Чл. 669. Лицата, които извършват работа по
СДТУ, имат трета квалификационна група. При
работа в близост до съоръжения с напрежение
над 1000 V най-малко едно от лицата има чет-
върта квалификационна група.
Раздел II
Работа по кабелни съобщителни линии
Чл. 670. (1) Работа по кабелни съобщител-
ни линии (КСЛ) в шахта, тунел и колектор се
изпълнява най-малко от двама души със спе-
циално работно облекло и лични предпазни
средства.
(2) Забранява се извършване на строителни,
ремонтни работи и поддържане на съобщител-
ни кабели в действащи обекти от външни орга-
низации, без да е проведен начален инструктаж
и без писмен договор за осигуряване на условия
за безопасност при работа.