Държавен вестник, бр. 46, 2009 г., стр. 32

С Т Р .  32
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  46
от стъпалата на перпендикулярно разположе-
ната стълба до разположената отзад стена е най-
малко 0,15 m;
5. в горния край на допълнителните стълби
е предвидена най-малко една леснодостъпна
ръкохватка;
6. за предотвратяване на падане от височи-
на, по-голяма от тази на стълбата, стълбата и
пространството около нея с размери 1,5 m на 1,5
m са обезопасени срещу падане.
(5) Не се допуска преминаване през помеще-
ния—частна собственост.
(6) Машинните помещения на асансьорите
се проектират така, че да издържат на натовар-
ванията, на които са подложени.
(7) Машинните помещения се изпълняват от
строителни продукти, които не отделят прах.
(8) Подовите покрития на машинните поме-
щения се изпълняват от продукти с нехлъзгава
повърхност.
Чл. 24. (1) При проектирането на машинни-
те помещения се осигуряват безопасни условия
на труд при работа с електрически и други уст-
ройства.
(2) Свободните площи за обслужване се про-
ектират с широчина най-малко 0,5 m. В места-
та, където няма движещи се части, тази широ-
чина може да бъде намалена до 0,4 m.
(3) Когато подът на машинното помеще-
ние е на няколко нива, при разлики в нивата
повече от 0,5 m се предвиждат стъпала, стъл-
би и парапети.
(4) Машинните помещения се проектират с
метални врати с минимални размери 0,6 m на
1,8 m, които се заключват и отварят навън. В
машинните помещения освен врати се предвиж-
дат и монтажни люкове, които се разполагат
извън габаритите на шахтите. Монтажни лю-
кове може да не се предвиждат, когато е осигу-
рена възможност за безопасно транспортиране
на съоръженията от последната етажна площад-
ка до машинното помещение, съгласувано с
изпълнителя на монтажните работи.
(5) Отворите на плочата на машинното по-
мещение се определят в зависимост от предназ-
начението им и се ограждат с бордове с височи-
на най-малко 50 mm.
(6) В машинните помещения над шахтите и
над люковете се предвиждат релси или метал-
ни куки с товароподемност най-малко:
1. за асансьори с номинален товар до 400—
500 kg;
2. за асансьори с номинален товар до 630—
800 kg;
3. за асансьори с номинален товар до 1000—
1200 kg;
4. за асансьори с номинален товар над 1000—
1500 kg.
Чл. 25. (1) В машинните помещения за все-
ки асансьор се предвижда по един главен пре-
късвач, чрез който се изключва захранването
на всички активни проводници. Когато едно
машинно помещение обслужва няколко асан-
сьора, се предвижда и един общ прекъсвач,
който изключва захранването на всички асан-
сьори.
(2) Не се допуска главният прекъсвач да
прекъсва електрическите вериги, които за-
хранват:
1. осветлението на кабината и вентилацион-
ната є система (когато има такава);
2. електрическия контакт върху покрива на
кабината;
3. осветлението в машинното помещение и
в помещението, в което са разположени рол-
ките;
4. осветлението на шахтата;
5. електрическите контакти в машинното
помещение, в помещението, в което са разпо-
ложени ролките, и в шахтната яма;
6. аларменото устройство.
(3) Двигателите, които са свързани директ-
но към захранващата мрежа, се защитават сре-
щу къси съединения и срещу претоварване.
(4) Машинното помещение се проектира с
постоянно електрическо осветление и с най-
малко един извод за включване на електричес-
ки инструменти.
Раздел VI
Проектна документация
Чл. 26. В проектната документация, въз ос-
нова на която се издава разрешението за стро-
еж, се отразяват всички приети решения, свър-
зани с определянето на вида на асансьора, като:
1. номинален товар;
2. номинална скорост;
3. клас;
4. достъпна среда.
Чл. 27. Проектната документация съдържа
освен решенията по чл. 26 и текстов и графичен
материал, в които се отразяват всички харак-
терни размери на асансьорната уредба съглас-
но приложения № 4, 5, 6, 7, 8 и 9, както и реше-
нията за постигане на съществените изисква-
ния по чл. 169, ал. 1 и 2 от Закона за устройство
на територията (ЗУТ).
Чл. 28. Лицата, които проектират асансьор-
ни уредби за сградите по чл. 1, трябва да прите-
жават съответната проектантска правоспособ-
ност за изработване на части архитектурна,
конструктивна и електрическа на инвестици-
онния проект.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба: