Държавен вестник, бр. 96, 2009 г., стр. 28

СТР.  28	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  96
Таблица 11
Плътност на 
човешкия 
поток,
чов./m2
Хоризонтални участъци
Движение по стълбища
СПС
за врати, по-ши-
роки от 1,6 m 
чов./m.min
скорост,
m/min
СПС,
чов./m.min
надолу
нагоре
скорост,
m/min
СПС,
чов./m.min
скорост,
m/min
СПС,
чов./m.min
0,1
100
10
100
10
60
6
10
0,5
100
50
100
50
60
30
50
1
80
80
95
95
53
53
87
2
60
120
68
136
40
80
134
3
47
141
52
156
32
96
165
4
40
160
40
160
26
104
184
5
33
165
31
155
22
110
196
6
27
162
24
144
18
108
190
7
23
161
18
126
15
105
185
8
19
153
13
104
13
104
173
9 (гранична)
15
135
8
72
11
99
85
Таблица 12
Широчина на изхода 
(dизх),
m
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
СПС, чов./m.min
47,5
51,3
55,0
58,8
62,5
66,3
70,0
73,8
77,5
81,3
85,0
Чл. 64. (1) При евакуацията от помещения, 
предназначени за повече от 100 човека, се 
предвиждат следните мерки:
1. столовете да са разположени в редове и 
между тях да се обособяват проходи така, че 
да е осигурен пряк достъп до изходите;
2. свободното разстояние между редовете от 
столове да е не по-малко от 0,45 m; пътеките 
за движение да са със светла широчина най-
малко 1,2 m;
3. в един ред столове, достъпен и от двата му 
края, да има не повече от 32 стола; в редовете 
столове, достъпни само от едната им страна, 
да има не повече от 16 стола на ред;
4. столовете, образуващи ред, да са закрепени 
за пода или да са свързани един с друг така, че 
да не се разместват; забранява се разполагането 
на столове на пътеките за движение.
(2) Спортни сгради и сгради на театри, кина 
и др.п. се оборудват със столове, изпълнени 
от  продукти с клас по реакция на огън най-
малко С, d0, s1.
Чл. 65. (1) В сгради-паркинги и в помещения 
за паркиране на моторни превозни средства, 
когато изходите в тях са ориентирани към една 
стълбищна клетка, се предвиждат пожароус-
тойчиви преддверия, както следва:
1. за помещения за паркиране с площ на 
пожарния сектор, по-голяма от 1200 m2;
2. за помещения за паркиране в сгради и 
инсталации с повишен пожарен риск, когато 
стълбищната клетка обслужва и други поме-
щения по предназначение.
(2) Преддверията се проектират с огнеустой-
чивост, съответстваща на огнеустойчивостта на 
носещите конструкции, но не по-малка от ЕІ 60.
(3) Автомобилните рампи могат да служат 
за евакуационни пътища, когато в отделящи-
те ги от гаражните нива врати (плъзгащи се, 
ролетни, сгъваеми и др.) се предвиждат ева-
куационни врати.
Г л а в а  о с м а
ВЕНТИЛАЦИОННИ  ИНСТАЛАЦИИ
Раздел I
Общи изисквания
Чл. 66. (1) Вентилация за предотвратяване 
на пожар се предвижда за помещенията, зони-
те или съоръженията, в които при нормална 
експлоатация или авария се отделят горими 
вещества и може да се създаде обща или ло-
кална взривоопасна концентрация на газове, 
пари или прахове.
(2) Помещенията, разделени с пожароза-
щитни стени, се проектират със самостоятелни 
вентилационни и климатични инсталации.
(3) Пожарозащитни стени могат да бъдат 
пресичани от въздухопроводи, при условие че 
в местата на пресичане са предвидени пожар-
ни клапи с огнеустойчивост, съответстваща на 
нормативната огнеустойчивост на пресичания 
конструктивен елемент, и въздухопроводите 
са изпълнени от продукти с клас по реакция 
на огън А1.
(4) Въздухопроводите на вентилационните 
или климатичните инсталации може да се обе-
диняват в общ магистрален въздухопровод (с 
изключение на тези в помещенията и зоните от 
категории по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б), 
при условие че са изпълнени от продукти с 
клас по реакция на огън не по-нисък от А2, 
разположени са в едно помещение и в местата