Държавен вестник, бр. 74, 2004 г., стр. 12

С Т Р .  12
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  74
При многостепенна система за очистване на
прах и газове се осъществява автоматизиран
контрол и сигнализация за ефективната работа
както на цялата система, така и на отделните
нейни части (степени);
4. предвидено е надеждно изолиране на пра-
хоочистващото и газоочистващото оборудване
като източник на йонизиращи лъчения и е оси-
гурена радиационна защита на персонала при
извършване на огледи и техническо обслужва-
не на съответното оборудване.
Чл. 74. Филтрите и апаратите на прахоочис-
тващите и газоочистващите системи се поста-
вят по възможност непосредствено до съответ-
ните боксове, камери, шкафове така, че да се
намали до минимум замърсяването на магист-
ралните въздуховоди в обекта с открити ИЙЛ.
Сроковете за използване на филтрите и апара-
тите се определят в зависимост от намаляване-
то на пропускателната способност на пречист-
вания въздух и от степента на радиационна
опасност, възникваща поради натрупване на
радиоактивни вещества в тях.
Чл. 75. При разполагане на прахоочистващо
и газоочистващо оборудване в отделни поме-
щения, части от сграда или отделни сгради се
спазват изискванията, валидни за основните
производствени помещения в обектите с от-
крити ИЙЛ. В случай че прахоочистващо и га-
зоочистващо оборудване бъде разположено на
таван в сграда, таванът се оборудва като техни-
чески етаж.
Чл. 76. Помещенията, в които е разположе-
но прахоочистващо и газоочистващо оборудва-
не, следва да бъдат изолирани и да не са свър-
зани по въздух с основните производствени
помещения и зони на обектите с открити ИЙЛ.
Влизането в тези помещения става през санита-
рен шлюз и отделен вход.
Чл. 77. (1) В помещенията на системите за
прахоочистване и газоочистване се предвиждат
изолирани херметични помещения или херме-
тични вентилирани участъци за ремонт, раз-
глобяване, временно съхранение на филтри, апа-
рати и техни елементи, както и за съхранение
на средства за почистване и дезактивация.
(2) При централизирано разположение на
прахоочистващо и газоочистващо оборудване
участъците за работи от I клас с открити ИЙЛ
се планират по принципа на зоналността като
част от общия участък.
Чл. 78. (1) В помещенията от 1-ва и 2-ра зона
за работи от I клас с открити ИЙЛ се предвиж-
да и използва система за подаване на въздух
към изолиращи шлангови индивидуални сред-
ства за защита на персонала (пневмокостюми,
пневмошлемове, шлангови противогази).
(2) За подаване на въздух към шланговите
средства за защита на дихателните органи следва
да има отделна пневмолиния или отделни вен-
тилатори, които да осигуряват в мястото на
свързване необходимото налягане (500 mm во-
ден стълб) и необходимия разход на въздуха
(15 m3/h). В местата за присъединяване на шлан-
говете следва да има сферични или пружинни
автоматични клапани.
(3) Въздуховодната мрежа за подаване на
въздух към изолиращите шлангови индивидуал-
ни средства за защита на дихателните органи се
изработва от корозионно устойчиви материали.
Чл. 79. Отоплението на помещения за рабо-
та с открити ИЙЛ следва да е такова, че да не
предизвиква допълнително разпространение на
прах и аерозоли.
Чл. 80. (1) В обектите с открити ИЙЛ следва
да има система за горещо и студено водоснаб-
дяване и канализация. Изключение се допуска
само за полеви лаборатории, където се провеж-
дат работи от III клас с открити ИЙЛ и които са
разположени извън населени места или в насе-
лени места без централно водоснабдяване.
(2) В хранилищата за открити ИЙЛ следва
да има студено водоснабдяване и канализация.
Чл. 81. В помещенията за работи от I и II
клас с открити ИЙЛ крановете за подаване на
вода в мивките са със смесители, които се уп-
равляват с педално, лакетно или безконтактно
устройство. В умивалниците се поставят уст-
ройства за изсушаване на ръцете след измива-
не. Промиването на тоалетни се управлява с
педално или безконтактно устройство за пуска-
не на водата.
Чл. 82. Системите за специална канализа-
ция осигуряват възможност за дезактивация
(очистване) на отпадъчните радиоактивни води
и повторното им използване за технологични
цели. Очистващите съоръжения на специална-
та канализация се разполагат в отделно поме-
щение или в обособен участък на територията
в обекта с открити ИЙЛ. Специалната канали-
зация се комплектува с технически средства за
контрол и измерване на количествата и актив-
ностите на постъпващите и преработените от-
падъчни радиоактивни води.
Чл. 83. Приемниците за изливане на радио-
активни разтвори (мивки, дренажни устройст-
ва, трапове и др.) в системата на специалната
канализация се изработват от корозионноустой-
чиви материали или се покриват с лесно дезак-
тивируеми корозионноустойчиви покрития на
външните и вътрешните им повърхности. Кон-
струкцията на приемниците е такава, че да не
допуска възможност за разпръскване на изли-
ваните радиоактивни разтвори.
Чл. 84. Прокарването на въздухопроводи,
водопроводи и други комуникации на системи-
те за вентилация, отопление и канализация през
стените и преградите, които служат за защита
от йонизиращи лъчения в обектите с открити
ИЙЛ, се проектира и изпълнява така, че да не
се допусне отслабване на защитата в местата на
технологичните отвори.