Държавен вестник, бр. 6, 2016 г., стр. 87

БРОЙ  6	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  87  
3.6. Отворът за засмукване на пресен въздух 
се разполага на наветрената страна – на билото 
или на фасадите, когато концентрацията на вред-
ности в околния въздух от двете страни на сгра-
дата (наветрена и подветрена) е еднаква.
3.7. Отворът за засмукване на пресен въздух се 
защитава от прекомерно загряване от слънцето 
през летния период.
3.8. Където съществува риск от проникване на 
вода във всякаква форма (сняг, дъжд, мъгла и др.) 
или на прах (включително листа), необезопасен 
отвор трябва да бъде оразмерен за максимална 
скорост на въздуха в живото сечение 2 m/s.
3.9. Височината на дъното на отвора за засмук­
ване на въздух, разположен на покрив, е най-мал-
ко 1,5 пъти по-голяма от максималната годишна 
очаквана дебелина на снега. 
3.10. Необходимо е да се предвидят възмож-
ности за почистване.
4. При разполагането на отвора за изхвърля-
не на отработения въздух от категории ЕНА 1 и 
ЕНА 2 на външна стена на сградата се спазват 
следните основни изисквания:
4.1. Разстоянието между отвора и съседната 
сграда е най-малко 8 m.
4.2. Разстоянието между отвора за изхвърляне 
на отработения въздух и отвора за засмукване на 
пресен въздух на същата стена е най-малко 2 m. 
При възможност отворът за засмукване се разпо-
лага по-ниско. 
4.3. Дебитът на отработения въздушен поток е 
не по-голям от 0,5 m3/s.
4.4. Скоростта на въздушния поток в живо-
то сечение на отвора е не по-малка от 5 m/s. 
Във всички други случаи отворът за изхвърляне 
на отработения въздух се разполага на покрива 
на сградата. Отработеният въздух се изхвърля 
нагоре над покрива от най-високата секция на 
сградата. Височината на разполагане на отвора е 
не по-малка от 1,5 пъти очакваната дебелина на 
снежната покривка. По екологични и хигиенни 
съображения височината и скоростта на изходя-
щия въздушен поток може да се увеличат.
5. Разстояние между отворите за засмукване 
на пресен въздух и за изхвърляне на отработения 
въздух
Минималните препоръчителни разстояния 
между отворите за засмукване на пресен въздух 
и за изхвърляне на отработения въздух се опреде-
лят по табл. A.2 или по фиг. 1 – 17.
Таблица A.2
Минимално разстояние между отвора за засмукване на пресен въздух и отвора за изхвърляне на 
отработения въздух
Легенда:
1.
2.
α, β –  ъгли на скатeн покрив или 
наклонена фасада (между правата 
и пунктираната линия)
Δ h – височина по вертикала
l – разстояние по линията между 
центровете на двата отвора
Засмукване на пресен въздух от 
фасада, по-ниско от/или на ни-
вото на отвора на изхвърляния 
въздух, разположен на покрива. 
Засмукване от скатен покрив с 
наклон ≥23 ° под отвора за из-
хвърляне, разположен на съседен 
скат с наклон ≤ 23 °.
Засмукване от фасада над отвора 
за изхвърляне, разположен на съ-
седен скатен покрив. Засмукване 
от фасада над отвора за изхвър-
ляне, разположен на фасада. Две-
те фасади са разделени  от скатен 
покрив.
 
 
qv – необходим дебит на изхвърле-
ния въздух, l/s
B – мощност на горивното устрой-
ство, kW  
0 ° ≤ α <15 ° и 0 ° ≤ β < 75 ° или
15 °< α ≤ 67 ° и 0 ° ≤ β < 23 °
0 ° ≤ α < 15 ° и 0 ° ≤ β < 15 °
A. ситуация с вентилационен изход
B. с изход на димни газове (от га-
зов котел)
C. с изход на димни газове (от дру-
ги горива)
A. l +2,00 Δ h > 0,308 * qv
0,5
B. l +2,00 Δ h > 0,613 * B0,5
C. l +3,38 Δ h > 2,051* B0,5
A. l + Δ h > 0,308 * qv
0,5
B. l + Δ h > 0,613 * B0,5
C. l + Δ h > 3,030* B0,5