Държавен вестник, бр. 38, 2007 г., стр. 92

С Т Р .  92
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  38
съседния системен оператор.
Чл. 34. (1) Всички технически данни за елемен-
тите на измервателната система се съхраняват от
собствениците им.
(2) Собствениците на измервателните системи
осигуряват:
1. актуализирането, поддържането и админист-
рирането на регистъра;
2. сигурен начин, по който администрират, обра-
ботват, поддържат и съхраняват данните в регистъра.
Чл. 35. Всяка проверка на определената според
приложението точност на измервателната система,
както и всяка промяна в нейните елементи, наст-
ройки и параметри се отразяват в регистъра.
Раздел VII
Данни от измерването
Чл. 36. Данните от измерванията включват от-
четените стойности на активната и реактивната
енергия.
Чл. 37. (1) Данните от измерването се събират,
обработват, администрират и съхраняват от собст-
веника на измервателната система.
(2) Данните за минали периоди се съхраняват в
базата данни за период 5 години.
Чл. 38. (1) Преносното и разпределителното пред-
приятие създават, поддържат и администрират база
данни от измерването за всички потребители и про-
изводители, присъединени към електропреносната,
съответно електроразпределителната мрежа.
(2) Собствениците на измервателните системи са
длъжни да осигурят информация за отчетената елек-
трическа енергия от и към електрически инсталации
на производители и потребители и да я предоставят
на електроенергийния системен оператор и търговс-
ките участници в срокове, обем и формат, определе-
ни в правилата за търговия с електрическа енергия.
Чл. 39. (1) Собственикът на измервателните сис-
теми отговaря за проверката на валидността на дан-
ните и заместващите данни в случай на грешка или
липсващи данни.
(2) Когато мястото на измерване не съвпада с
мястото на присъединяване, данните от измерване-
то при необходимост могат да се коригират по след-
ните начини:
1. в електромера, чрез компенсация на загубите
в съответния електропровод и/или трансформатор;
2. чрез софтуера за валидиране на данните от
измерванията.
(3) Преносното, съответно разпределителното
предприятие и страната, чиято енергия се измерва,
се договарят за начина на компенсацията. Догово-
рената процедура за определяне на размера на ком-
пенсацията се включва в регистъра на измервател-
ната система.
(4) При измервателна система собственост на
преносното предприятие, собственикът прилага
посочените принципи за валидиране на данните със
следния приоритет:
1. използване на данни от контролни електромери;
2. използване на данни от електромери от нас-
рещни точки на мерене (коригирани със съответен
коефициент);
3. използване на данни от технически измервания;
4. използване на данни от баланс на подстанция;
5. използване на данни от информационните сис-
теми за оперативно управление или други системи
за измерване;
6. използване на статистически (числени) мето-
ди за изчисления на данни;
(5) При измервателна система собственост на
разпределителното предприятие, собственикът при-
лага посочените принципи за валидиране на данни-
те, като приоритетите на прилаганите принципи се
определят в договорите между страните:
1. използване на данни от контролни електромери;
2. използване на данни от електромери от нас-
рещни точки на мерене (коригирани със съответен
коефициент);
3. използване на данни от технически измерва-
ния;
4. използване на данни от баланс на подстанция;
5. използване на данни от информационните сис-
теми за оперативно управление или други системи
за измерване;
6. използване на статистически (числени) мето-
ди за изчисления на данни.
(6) В случай че данните от измерването не могат
да бъдат възстановени от измервателната система в
срока, определен за разплащане, заместващата стой-
ност се подготвя от собственика на измервателната
система.
(7) При установяване на загуба на данни от из-
мерване или неточни данни от измервателната сис-
тема собственикът на измервателната система уве-
домява съответните търговски участници в сроко-
вете, определени в договорите за пренос.
Чл. 40. (1) Всеки участник може да поиска от
собственика на измервателната система да извър-
ши проверка за съответствие между данните в ба-
зата данни и данните от търговската измервателна
система.
(2) Разходите за извършване на проверката са за
сметка на страната (участника) инициатор, поиска-
ла проверката, когато резултатите от нея покажат
съответствие. Във всички останали случаи разходи-
те за проверка са за сметка на преносното, съответ-
но разпределителното предприятие.
(3) При несъответствие между данните от измер-
вателната система и тези в базата данни засегнати-
ят участник и собственикът на измервателната сис-
тема съвместно определят най-подходящия начин
за отстраняване на несъответствието въз основа на
данните от измервателната система.
Раздел VIII
Проверка на измервателните системи
Чл. 41. Измервателните системи за търговско и
контролно измерване удовлетворяват изискванията
за обща точност само в случаите, когато качеството
на електрическата енергия в мястото на измерване
отговаря на изискванията на стандарта.
Чл. 42. Всички средства за търговско и контрол-
но измерване подлежат на първоначална и последва-
щи проверки по реда на Закона за измерванията,
Наредбата за средствата за измерване, които подле-
жат на метрологичен контрол и Наредбата за същес-
твените изисквания и оценяване съответствието на
средствата за измерване. Проверката се извършва от
упълномощено физическо или юридическо лице.
Чл. 43. Проверка на измервателната система
може да бъде поискана от страната, която купува
или продава електрическа енергия. Разходите са за
сметка на страната, поискала проверката, когато
резултатите от нея покажат, че оборудването е в
рамките на изискваната точност. Във всички оста-
нали случаи разходите за проверката са за сметка на
собственика на измервателната система.