Държавен вестник, бр. 76, 2016 г., стр. 45

БРОЙ  76	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  45  
3. задържане на разпространението на ра­
диоактивни вещества в околната среда.
(2) Проектът на ЯЦ включва решения, 
насочени към ограничаване на възможни 
радиоактивни изхвърляния в околната среда 
при авария със стопяване на ядрено гориво 
и след нея за период, достатъчен за поддър­
жане на основните функции на безопасност, 
както следва: 
1. осигуряване във възможната степен на 
подкритичността на активната зона за про­
дължителен период, както и непрекъснато 
поддържане на подкритичност в басейните 
за съхранение на отработено гориво;
2. осигуряване на отвеждането на остатъч­
ното енергоотделяне от повреденото гориво 
с помощта на независими и диверсифици­
рани системи и средства, работоспособни в 
условията на такава авария (включително 
предизвикана от екстремно външно събитие);
3. осигуряване по всяко време на функци­
ята „задържане на радиоактивните вещества“.
Чл. 49. (1) За определяне на всички съби­
тия, които биха могли да окажат влияние на 
безопасността на реакторната инсталация и на 
басейна за съхранение на отработено гориво, 
се съставя първоначален списък на всички 
състояния на ЯЦ – стационарни състояния и 
преходни процеси, очаквани експлоатационни 
събития и изходни събития, произтичащи от 
единични и множествени откази на КСК, чо­
вешки грешки, вътрешни и външни събития 
и опасности. 
(2) При избора на събития с множествени 
откази се отчита:
1. постулиран отказ по обща причина или 
неефективност на всички канали на система 
за безопасност, изпълняваща изисквана функ­
ция на безопасност в условията на очаквано 
експлоатационно събитие или постулирано 
изходно събитие;
2. постулиран отказ по обща причина на 
система за безопасност или система, важна за 
безопасността, изпълняваща основна функция 
на безопасност при нормална експлоатация.
(3) Авариите със стопяване на ядрено го­
риво в активната зона на реактор и в басейн 
за съхранение на отработено гориво, които не 
са практически изключени (тежки аварии), се 
отчитат в проектните основи на ЯЦ. За оп­
ределяне на граничните условия за работа на 
КСК, на стратегиите за управление на авари­
ите и на възможните мерки за повишаване на 
безопасността се идентифицират и анализират 
представителни сценарии на тежки аварии.
(4) При определяне на проектните основи 
се отчитат възможните вътрешни събития и 
опасности, като вътрешни наводнения, пожари, 
експлозии, механични въздействия, причинени 
от разрушаване на тръбопроводи под високо 
налягане, въздействия от летящи предмети в 
резултат на разрушени компоненти, падане 
на товари.
(5) Изборът на външни събития и опас­
ности се извършва съгласно изискванията на 
раздел ІV от глава пета. При определяне на 
външните събития и параметрите на тяхното 
въздействие се отчитат взаимната връзка и 
съвместното разглеждане на безопасността и 
физическата защита съгласно чл. 4, ал. 1, т. 5.
(6) В проектните основи се разглеждат 
възможни комбинации на индивидуални съ­
бития, включително на вътрешни и външни 
опасности, които могат да доведат до очак­
вани експлоатационни събития и аварии без 
стопяване на горивото. 
(7) Полученият предварителен списък 
на изходни събития и състояния на ЯЦ се 
преглежда с използване на комбинация от 
детерминистични и вероятностни методи, като 
се отчита приложимият опит от експлоатаци­
ята и от оценките на безопасността на други 
централи. При избора на сценарии на тежки 
аварии допълнително се отчитат резултатите 
от научноизследователски програми и аргу­
ментирана инженерна преценка. 
Чл. 50. В окончателния списък на събитията 
и авариите, отчетени в проекта, се включват 
обхващащите сценарии с най-малък запас до 
изпълнение на критериите за приемливост на 
резултатите от анализа, за да се определят 
граничните условия, в съответствие с които 
ще се проектират и изработват КСК, важни 
за безопасността, и техните функционални 
характеристики. Примерен списък на обхва­
щащи сценарии и събития, които се отчитат в 
проекта на ЯЦ, е представен в приложението 
към тази наредба.
Чл. 51. (1) За осигуряване на необходима­
та надеждност, ефективност и независимост 
на КСК, важни за безопасността, в проекта 
трябва да се прилагат следните принципи:
1. използване на доказани в практиката 
или на експериментално изпитани и квали­
фицирани компоненти;
2. резервиране на КСК, предназначени за 
противодействие срещу индивидуални изходни 
събития и събития с множествени откази;
3. разнообразие на КСК, изпълняващи една 
и съща функция на безопасност, с цел защита 
срещу откази по обща причина;
4. безопасен отказ на компонентите с цел 
изпълнение на функцията на безопасност на 
конструкциите и системите;
5. физическо, структурно или простран­
ствено разделяне на каналите на системите 
за безопасност; 
6. функционално изолиране на взаимо­
свързани вериги и системи.
(2) В проекта на КСК, важни за безопасност­
та, се предпочитат проектни решения, които 
използват свойства на вътрешна самозащита 
(саморегулиране с обратни връзки, топлинна 
инертност и други естествени процеси).