Държавен вестник, бр. 45, 2006 г., стр. 34

С Т Р .  34
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  45
Раздел II
Изпитване и оценяване на резултатите
Чл. 41. Изолиращите клещи не се подлагат
на механични изпитвания.
Чл. 42. (1) Електрическата якост на изола-
цията от изолиращата част на клещите се из-
питва за всяко рамо от тях.
(2) Изпитвателното напрежение се подава
между работната част (челюстите) и времен-
ните лентови електроди, поставени до огра-
ничителния пръстен от страната на изолира-
щата част.
(3) Изпитването по ал. 2 се извършва с нап-
режение 100 kV на 300 mm изолираща част
(3,3 kV на 1 cm дължина) в продължение на една
минута.
Чл. 43. Електрическата якост на изолацията
на изолиращите клещи се изпитва най-малко
един път на 24 месеца, освен ако производите-
лят не е предвидил друго.
Г л а в а  ш е с т а
УКАЗАТЕЛИ ЗА НАПРЕЖЕНИЕ НАД 1000 V
Раздел I
Общи положения
Чл. 44. Изпитванията по тази глава се отна-
сят за указатели за променливо напрежение над
1 до 400 kV включително, предназначени за ус-
тановяване наличие или отсъствие на напреже-
ние на тоководещи части от електрически уред-
би и електропроводни линии.
Чл. 45. Изпитването се отнася за контактни
и безконтактни указатели за напрежение, съот-
ветно с директен допир до тоководещи части
или от разстояние без допир до тях.
Раздел II
Изпитване и оценяване на резултатите
Чл. 46. Указателите за напрежение не се
подлагат на механични изпитвания.
Чл. 47. (1) Електрическите изпитвания на
указателите за напрежение включват:
1. изпитване електрическата якост на изо-
лацията на изолиращата част—за контактните
и безконтактните указатели;
2. изпитване електрическата якост на изо-
лацията на работната част—само за контактни
указатели;
3. проверка прага на индикация за напреже-
ние (праг на напрежението).
(2) Изпитванията по ал. 1 се провеждат най-
малко един път на 12 месеца, освен ако произ-
водителят не е предвидил друго, както и след
всеки ремонт.
Чл. 48. Изпитвателното напрежение се по-
дава на изолиращата част на указателя за нап-
режение съгласно чл. 19. Електродът до дръж-
ката се поставя до ограничителния пръстен от
страната на изолиращата част.
Чл. 49. (1) Изпитвателното напрежение на
изолиращата част на контактен указател за
напрежение е 100 kV на 300 mm (3,3 kV на 1 cm
дължина от изолиращата част).
(2) Изпитвателното напрежение на изоли-
ращата част на безконтактен указател за нап-
режение е 100 kV на 500 mm (2 kV на 1 cm дъл-
жина от изолиращата част).
(3) Продължителността на изпитването по
ал. 1 и 2 е една минута.
Чл. 50. (1) Изпитвателното напрежение на
работната част на контактен указател за нап-
режение се подава на електрода накрайник
(кука) и винтовия съединител с изолиращата
част.
(2) Изпитването по ал. 1 е с продължител-
ност една минута, със стойности на изпитва-
телното напрежение, посочени в табл. 1.
Таблица 1
Изпитвателни напрежения за работната част
на контактни указатели за напрежение
Номинално напрежение
Изпитвателно
на електрическата уредба, kV
 напрежение, kV
До 10 вкл.
12
Над 10 до 20 вкл.
24
Над 20 до 35 вкл.
42
Забележка. Работната част на контактните ука-
затели за напрежение над 35 kV не се изпитва.
Чл. 51. Прагът за индикация на напрежение
от указателите за напрежение се проверява след
изпитване на електрическата якост на изола-
цията им.
Чл. 52. (1) Прагът на напрежението Ut в за-
висимост от класа на указателя трябва да е в
границите:
1. клас А—указател за едно номинално нап-
режение или за няколко напрежения с пре-
включване:
0,15 Un І Ut І 0,40 Un ;
2. клас B—с тесен диапазон на номинални
напрежения Un max = 2Un min:
0,15 Un max І Ut І 0,40 Un min;
3. клас C—с широк диапазон на номинални
напрежения Un max = 3Un min:
0,10 Un max І Ut І 0,45 Un min.
(2) Номиналните напрежения Un min и Un max
по ал. 1, т. 2 и 3 са съответно най-малкото и
най-голямото напрежение в обхвата на указа-
теля за напрежение.
Чл. 53. В границите на прага на напреже-
нието указателят за напрежение трябва да дава
отчетлива индикация на състоянието “нали-
чие на напрежение” и/или “отсъствие на нап-
режение” с промяна на състоянието на сигна-
ла. Индикацията може да е визуална (свет-
линна) и/или звукова: