Държавен вестник, бр. 35, 2019 г., стр. 33

БРОЙ  35	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  33  
в) сечението на кабелите за напреженова 
верига трябва да осигурява допустимия пад на 
напрежение съгласно изискванията на наредбата 
по чл. 83, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката;
4. заземяване:
а) на вторичните токови и напреженови 
вериги: само в една точка на най-близкия кле­
моред до измервателния трансформатор или 
на изводите на измервателния трансформатор;
б) на екраниращата обвивка на кабелите: 
само в една точка към заземителната шина в 
електромерния шкаф/табло;
в) на защитите от пренапрежения – в елек­
тромерния шкаф, посредством жълто-зелена 
заземителна клема или кабелна обувка, въз­
можно най-близо до устройството за защита;
г) на електромерния шкаф/табло – към 
заземителния контур на обекта/подстанцията;
5. в електромерния шкаф/табло се монти­
рат защити от пренапрежение на средствата 
за измерване;
6. клемореди:
а) вторичните вериги се извеждат на клемо­
реди, които: са окомплектувани с принадлеж­
ности за разкъсване на веригата в клемата; с 
възможност за мостова връзка между клемите, 
реализирана с винтове; токовите клеми да 
имат вградена възможност за независимо шун­
тиране на всяка от фазите без използване на 
допълнителни проводници; с гнезда с диаметър 
на отвора 4 mm от двете страни на клемата 
за присъединяване на външна измервателна 
апаратура;
б) токовите и напреженовите вериги от 
измервателните трансформатори се извеждат 
на клемореди, разположени, както следва: при 
измерване на ниво високо напрежение: в ко­
манден шкаф; при измерване на ниво средно 
напрежение: в предкилиен шкаф или в отсек 
„ниско напрежение“ на комплектната разпреде­
лителна уредба; при измерване на ниво ниско 
напрежение: в електромерен шкаф/табло или 
в табло собствени нужди на обекта;
в) монтажът на клеморедите в команден 
шкаф, в предкилиен шкаф и в табло собст­
вени нужди да е в клемна кутия от негорим 
материал, прахо- и влагозащитена с прозрачен 
капак и с възможност за пломбиране; в същата 
клемна кутия се разполагат и автоматичните 
еднополюсни предпазители за напреженовите 
измервателни вериги;
г) в отсек „ниско напрежение“ на комп­
лектната разпределителна уредба клеморедът 
и автоматичните еднополюсни предпазители 
за напреженовите измервателни вериги да са 
с осигурена възможност за пломбиране;
7. захранването на електромерен шкаф/табло 
се реализира от съответно табло за собствени 
нужди на обекта чрез самостоятелни вериги;
8. защити: 
а) за всяка отделна вторична напреженова 
верига се изпълнява отделна защита чрез 
автоматични еднополюсни предпазители с 
крива на задействане В, монтирани в кутии в 
команден или предкилиен шкаф и с възможност 
за пломбиране или монтирани в отсек „ниско 
напрежение“ на комплектната разпредели­
телна уредба с възможност за пломбиране на 
предпазителите;
б) за веригите за захранване на електромерен 
шкаф/табло се изпълнява защита с автоматични 
предпазители, като за захранването с променлив 
ток автоматичният предпазител да е с крива 
на задействане С и с допълнителен контакт за 
сигнализация за отпадането му;
9. всички клеми и апарати (без средство за 
търговско и контролно измерване) се монтират 
на DIN шина.
(2) Вторичните вериги на измервателната 
система за обекти, присъединени към електро­
разпределителната мрежа, се изпълняват при 
следните условия:
1. напреженовите вериги (при измерване на 
средно и високо напрежение) – с четирижилен 
кабел;
2. токовите вериги (при измерване на ниво 
средно и ниско напрежение) – с четирижилен 
кабел или със самостоятелна двойка кабел за 
всяка фаза от токовите трансформатори до 
клеморед в електромерно табло;
3. токовите вериги (при измерване на ниво 
високо напрежение) – със самостоятелна двой­
ка кабел за всяка фаза от токов трансформатор 
до команден шкаф, а от команден шкаф до 
клеморед – с четирижилен кабел;
4. минимално допустимото сечение на вто­
ричните вериги 2,5 mm2 за меден проводник, 
при което сечението на кабелите във вторич­
ната токова верига трябва да бъде съобразено с 
мощността на вторичната намотка на токовия 
трансформатор и дължината на вторичната 
верига, а вторичната напреженова верига да 
обезпечава спад на напрежение, посочен в 
наредбата по чл. 83, ал. 1, т. 1 от Закона за 
енергетиката;
5. заземяването на вторичните вериги се 
извършва в една точка на специализираните 
клеми на измервателните трансформатори;
6. в електромерния шкаф/табло се монти­
рат защити от пренапрежение на средствата 
за измерване.
7. при използване на екраниран кабел (за­
щитната обвивка) той се заземява в една точка;
8. клеморедите за вторичните вериги са 
окомплектувани с принадлежности, осигуря­
ващи оптимална възможност за независимо 
шунтиране на всяка от фазите, както и за 
разкъсване на вторичните вериги;
9. вторичните вериги се извеждат на кле­
мореди:
а) в команден шкаф за токови и напреже­
нови вериги – при измерване на ниво високо 
напрежение;
б) на електромерно табло – за измерване на 
ниво средно и ниско напрежение;
10. клеморедите в команден и предкилиен 
шкаф се монтират в прахо-влагозащитена кутия 
с възможност за пломбиране;