Държавен вестник, бр. 81, 2011 г., стр. 27

БРОЙ  81	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  27  
Чл. 61. Разсипаните или разлетите ЛЗТ, ГТ, 
ГГ и горими материали и изделия от повредени 
опаковки незабавно се събират и почистват.
Чл. 62. Не се разрешава:
1. паркиране и ремонт на товарно-разто­
варни и транспортни средства в открити и 
закрити складове за съхранение на ЛЗТ, ГТ, 
ГГ и горими материали и изделия;
2. съхраняване и складиране на ЛЗТ, ГТ, 
ГГ и на горими материали и изделия без обо­
значение с предупредителен знак за опасност 
съгласно Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за 
минималните изисквания за знаци и сигнали 
за безопасност и/или здраве при работа;
3. използване на открит огън и на необез­
опасени за работа в съответната среда уреди 
и съоръжения на местата, където се извърш­
ват товарно-разтоварни работи с ЛЗТ, ГТ, 
ГГ, горими материали и изделия и негорими 
материали и изделия в горима опаковка;
4. използване на необезопасени транспортни 
средства и без необходимата защита за съот­
ветната работна среда, където се извършват 
товарно-разтоварни работи с ЛЗТ, ГТ, ГГ, 
горими материали и изделия и негорими 
материали и изделия в горима опаковка;
5. оставяне без наблюдение на транспорт­
ни и други средства по време на товарно-
разтоварните работи с ЛЗТ, ГТ, ГГ, горими 
материали и изделия и негорими материали 
и изделия в горима опаковка;
6. извършване на товарно-разтоварни рабо­
ти с ЛЗТ, ГТ и ГГ без осигурено заземяване 
на транспортните средства;
7. наливане, съхраняване и транспортиране 
на ГГ, ЛЗТ и ГТ в резервоари и други съдо­
ве, в автомобилни и железопътни цистерни, 
наливно-изливни естакади, тръбопроводи, 
железопътни линии в района на естакади, 
сгради и съоръжения в района на складове 
за газове, ЛЗТ и ГТ без осигурена защита от 
мълнии, статично електричество, блуждаещи 
токове и други опасности.
Чл. 63. На територията на автоснабдителни 
станции от подклас на функционална пожарна 
опасност Ф5.3 (бензиностанции, газоснабди­
телни станции за пропан-бутан, газоснабди­
телни станции за природен газ, комплексни 
автоснабдителни станции) не се разрешава:
1. пълненето на битови и туристически бу­
тилки или съдове от колонките за зареждане 
на автомобилни газови уредби;
2. паркирането на моторни превозни 
средства (МПС) за зареждане с ЛЗТ, ГТ и ГГ 
(автоцистерни и др.) и на МПС с прикачени 
захранващи тръбопроводи към стационарни 
резервоари извън технологичното време за 
зареждане на резервоарите на станцията;
3. извършването на ремонтни дейности на 
пътни превозни средства извън изградените 
и предназначени за това места;
4. паркирането на МПС извън изградените 
и предназначени за целта места на разстояние, 
по-малко от 5 m, от резервоарите, отдушните 
тръби, компресорния модул за природен газ, 
бутилковата група за природен газ, пункто­
вете за пълнене на бутилки с пропан-бутан, 
изпускателните тръби от предпазната ар­
матура, колонките за зареждане на МПС и 
съоръженията за пълнене на резервоарите.
Чл. 64. (1) В свободната дворна площ на 
обекти от подклас на функционална пожарна 
опасност Ф 5.2 и Ф 5.3 се допуска поставяне­
то на стелажи за съхранение и продажба на 
бутилки с втечнен въглеводороден газ с обща 
вместимост на бутилките до 1500 l.
(2) Стелажите по ал. 1 се поставят при 
спазване на следните минимални разстояния:
1. непосредствено до сгради с плътни стени, 
изпълнени от продукти с клас по реакция на 
огън не по-нисък от А2 и с огнеустойчивост 
не по-ниска от EI 120, разположени на тери­
торията на обекта;
2. на разстояние 3 m в хоризонтална и вер­
тикална посока до отвори в стените по т. 1;
3. на разстояние 4 m до края на автомо­
билното платно на второстепенни пътища от 
републиканската пътна мрежа;
4. на разстояние 5 m до бензиноколонки, 
газоколонки, подземни резервоари, отвори на 
незащитени шахти и края на автомобилното 
платно на първостепенни пътища от републи­
канската пътна мрежа; 
5. на разстояние 6 m до автомагистрали;
6. на разстояние 10 m до надземни резер­
воари, складирани горими материали и места 
за паркиране на МПС; 
7. на разстояние 10 m до сгради, чиито 
стени не отговарят на изискванията по т. 1 
и 2, и до сгради и съоръжения, разположени 
извън територията на обекта.
(3) Бутилките се поставят в стелажите във 
вертикално положение (на открито или под 
навес), защитени от пряка слънчева светлина, 
и на места, където не могат да бъдат нагрети 
до температура, по-висока от 40 °С.
Г л а в а  п е т а
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА 
ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ИЗ­
ВЪРШВАНЕ НА ОГНЕВИ РАБОТИ
Раздел I
Общи изисквания
Чл. 65. Огневите работи се извършват на 
постоянни и временни места.
Чл. 66. (1) Постоянните места за извърш­
ване на огневи работи се оборудват с пожа­
ротехнически средства съгласно т. I.34 от 
приложение № 2 към чл. 3, ал. 2 от Наредба 
№ Із-1971 от 2009 г. за строително-технически 
правила и норми за осигуряване на безопас­
ност при пожар.