Държавен вестник, бр. 81, 2000 г., стр. 48

С Т Р .  48
Д Ъ Р Ж А В Е Н   ВЕ С Т Н И К
Б Р О Й  81
(2) Допуска се работа на турбоагрегата в
продължение до 3 денонощия при плавно на-
растване с 2 mm/s на една компонента на вибра-
цията на един от лагерите.
Чл. 361. Не се допуска експлоатация на тур-
боагрегата при появата на нискочестотни виб-
рации, по-високи от 1 mm/s.
Чл. 362. Периодично, но най-малко веднъж
в месеца се извършва оценка на засоляването
на проточната част на турбината чрез измерва-
не на налягането в контролните степени.
Чл. 363. Експлоатацията на паротурбинни-
те уредби по схеми и режими, различни от пред-
видените в техническите условия на доставката
им, се съгласува със завода производител.
Чл. 364. Турбината се спира незабавно и гене-
раторът се изключва от паралел от действието на
защити или ръчно от персонала в случаите на:
1. увеличаване честотата на въртене на ро-
тора над тази, за която е настроен автоматът за
безопасност;
2. недопустимо осево преместване на ротора;
3. недопустимо изменение на положението
на роторите относно цилиндрите;
4. намаляване налягането на маслото под
допустимото в системата на мазане на лагерите;
5. намаляване нивото на маслото в масления
резервоар под допустимото;
6. недопустимо повишаване на температура-
та на маслото на изхода от лагер, сегмент на
аксиалния лагер или лагерна черупка от уплът-
нението на вала на генератора;
7. запалване на маслото на турбината;
8. недопустима разлика в наляганията на
маслото и водорода в системата на уплътнени-
ето на вала на генератора;
9. недопустимо ниско ниво на маслото в дем-
пферния резервоар на маслената система на
уплътнението на вала на генератора;
10. изключване на всички маслени помпи в
системата за уплътняване вала на генератора
(при система без инжектор);
11. изключване на генератора поради вът-
решна повреда;
12. недопустимо понижаване на вакуума в
кондензатора;
13. недопустими разлики в наляганията на пос-
ледната степен на турбини с противоналягане;
14. недопустимо повишаване на вибрациите
на турбоагрегата;
15. поява на необичайни шумове и звуци от
триене на метал вътре в турбината или гене-
ратора;
16. поява на искри или дим от лагерите и край-
ните уплътнения на турбината или генератора;
17. недопустимо понижаване на температу-
рата на прясната пара или на парата след меж-
динния прегрев;
18. поява на водни удари в паропроводите
за прясна пара, в междинния прегрев или в
турбината;
19. разкъсване или опасни пукнатини в мас-
лопроводи, тръбопроводи на пароводния тракт
и на възлите на пароразпределението;
20. прекратяване протичането на охлаждаща-
та вода през статорната намотка на генератора;
21. недопустимо намаляване на налягането
в системата за регулиране на турбината;
22. отпадане на напрежението на устройст-
вата за дистанционно и автоматично управле-
ние или на всички контролно-измервателни
прибори;
23. други случаи, предвидени от завода про-
изводител или в проекта.
Чл. 365. Турбината се разтоварва и при необ-
ходимост се спира съгласувано с оператора на
електрическата мрежа в случаите на:
1. засядане на стопорен клапан на прясната
пара или на парата след междинния прегрев;
2. засядане на регулиращи клапани или скъс-
ване на техните вретена, засядане на регулира-
щи диафрагми или обратни клапани на пароот-
неманията;
3. неизправности в регулиращата система;
4. нарушаване на нормалната работа на спо-
магателните съоръжения и на връзките между
отделните съоръжения на паротурбинната ин-
сталация, ако е невъзможно отстраняването на
неизправностите без спиране;
5. повишаване на вибрациите на лагерите на
турбоагрегата над 7,1 mm/s;
6. откриване на неизправности в технологич-
ните защити, които могат да предизвикат не-
очаквано спиране на съоръженията;
7. изтичане на масло от лагери, маслопрово-
ди и арматури, което създава опасност от пожар;
8. рязко изменение на показателите на пряс-
ната пара;
9. откриване на опасни концентрации на водо-
род в картерите на лагери, кожуси, токопроводи,
маслени резервоари, а така също и недопустими
пропуски на водород от корпуса на генератора.
Чл. 366. За всяка турбина се измерва и уста-
новява времето на спиране въртенето на рото-
ра при нормален вакуум и при принудително
понижаване на вакуума. При настъпили проме-
ни във времето в следващите спирания се уста-
новява причината и се вземат мерки за нейното
отстраняване.
Чл. 367. При спиране на турбината за про-
дължително време в резерв (за повече от 10
денонощия) се предприемат мерки срещу коро-
зия на метала или се извършва консервация.
Г л а в а  д в а д е с е т  и  ш е с т а
ГАЗОТУРБИННИ УРЕДБИ
Чл. 368. Експлоатацията на газотурбинните
уредби (ГТУ) се извършва в съответствие с
Наредба № 21 от 1980 г., изискванията на заво-
да производител и местните експлоатационни
инструкции.
Чл. 369. При експлоатацията на ГТУ се оси-
гуряват:
1. сигурна, безопасна и икономична работа
на основните и спомагателните съоръжения;
2. поддържане на зададените параметри, съ-
ответстващи на режимите на работа и техничес-
ките условия на доставката на съоръженията;
3. чистота на проходната част на компресо-
рите, турбините и топлообменните апарати;
4. опазване на околната среда.