Държавен вестник, бр. 68, 2005 г., стр. 45

Б Р О Й  68
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  45
(4) Максималните разстояния между непод-
вижните опори за различните диаметри се оп-
ределят в съответствие с изискванията на про-
изводителите на тръби.
Чл. 113. Общото вертикално натоварване на
носещите конструкции при многотръбно пола-
гане се определя като сума от вертикалните
товари от всеки топлопровод, като се отчита,
че един паропровод (с най-голям диаметър)
може да бъде пълен с вода за извършване на
хидравлична проба.
Чл. 114. Общото хоризонтално натоварване
на неподвижните опори при многотръбно по-
лагане се определя като сума от силите на:
1. деформациите на еластичните компенса-
тори и участъците на самокомпенсация и не-
уравновесените сили от вътрешното налягане
за всеки топлопровод;
2. триенето с коефициент на едновременност:
а) при две системи топлопроводи—1,00;
б) при три системи топлопроводи—0,67;
в) при четири системи топлопроводи—0,50.
Чл. 115. Изчислителните натоварвания от
топлопроводите за оразмеряване на строител-
ните конструкции се приемат с коефициент на
претоварване 1,2 за вертикални товари, съот-
ветно 1,1—за хоризонтални товари.
Чл. 116. Светлите разстояния между топ-
лопроводите, арматурата и строителните кон-
струкции на камерите и тунелите се опреде-
лят така, че да е осигурен достъп за обслужва-
не и ремонт.
Чл. 117. Минималните светли разстояния
между топлопроводите и строителните конст-
рукции се определят съгласно Наредба № 8 от
1999 г. за правила и норми за разполагане на
технически проводи и съоръжения в населени
места.
Чл. 118. (1) Вътрешните размери (светлите
разстояния) на полупроходимите канали във
височина са не по-малки от 1,4 m.
(2) Вътрешните размери (светлите разстоя-
ния) на тунелите са:
1. височина не по-малка от 2 m;
2. широчина, която осигурява преход, равен
на диаметъра на най-голямата тръба, плюс 0,1 m,
но не по-малко от 0,7 m.
(3) Светлата височина на камерите е не по-
малка от 2 m.
(4) Допуска се намаляване на светлата висо-
чина на камерите под гредите на конструкция
до 1,8 m.
Чл. 119. При изграждане на камери и тунели
(проходими канали) в много влажни почви или
при съществуващи по-плитки канализации се
допуска намаляване на светлата височина до
1,8 m за осигуряване на отводняването.
Чл. 120. В камерите се предвиждат:
1. не по-малко от два входни отвора със
стълби, с диаметър не по-малък от 0,6 m;
2. монтажни отвори—в случаите, когато раз-
мерът на входния отвор за спускане и изважда-
не на арматурата е недостатъчен.
Чл. 121. В камерите и в местата на монтира-
не на арматурата и съоръженията в тунелите не
се предвиждат постоянни подемни съоръжения.
В строителните конструкции се закотвят куки
за окачване или се оставят съответни отвори за
преминаване на въжетата при извършване на
монтажа и ремонтните работи.
Чл. 122. (1) В тунелите се предвиждат входо-
ве със стълби на разстояние не повече от 300 m,
аварийни и входни отвори на разстояние не
повече от 200 m, както и съответни монтажни
отвори, когато размерите на входовете и вход-
ните отвори са недостатъчни.
(2) Монтажните отвори се предвиждат с
дължина не по-малка от 4 m и с широчина, рав-
на на диаметъра на най-голямата тръба,
плюс 0,1 m, но не по-малко от 0,5 m.
Чл. 123. (1) Тунелите се вентилират с оглед
температурата на въздуха в тях да не надвиша-
ва 50 °С, а по време на обход и ремонт—40 °С.
Във всички случаи се осигурява най-малко ед-
нократен часов обмен на въздуха в тунелите.
(2) Вентилационните шахти се комбинират
с входовете в тунелите.
(3) Допуска се допълнителният въздухооб-
мен за снижаване на температурата на въздуха
до 40 °С да се осъществява посредством под-
вижни вентилационни устройства.
Чл. 124. (1) При полагане на топлопреносни
мрежи на ниски стълбове под арматурата и
съоръженията се предвиждат бетонни площад-
ки на разстояние не по-малко от 0,5 m.
(2) При полагане на топлопреносните мре-
жи на високи стълбове за обслужване на арма-
турата и съоръженията се предвиждат постоян-
ни площадки със стълби. Широчината на пло-
щадките е не по-малка от 0,6 m.
Чл. 125. (1) В тунелите, камерите и възлите,
в които е монтирана електронно задвижвана
арматура, се предвижда постоянно електричес-
ко осветление.
(2) За извършване на ремонтни работи се
предвиждат и съответните силови контакти.
(3) Електрическите инсталации се предвиж-
дат в противовлажно изпълнение.
Чл. 126. (1) При топлопреносните мрежи с
топлоносител вода се предвиждат утаителни
шахти, както следва:
1. на обратните топлопроводи—пред мрежо-
вите помпи в топлоизточника;
2. пред междинните помпи в мрежата, съот-
ветно на подаващата или обратната линия;
3. пред смесителните помпи;
4. на подаващата линия—при всеки отделен
потребител.
(2) В отделните точки на водните топлопре-
носни мрежи не се предвиждат промивни утай-
ници.
(3) При подземно полагане в местата на сек-
ционирането на мрежата се предвиждат щуце-
ри за подаване на сгъстен въздух и вода за водо-
въздушно промиване на мрежата.