Държавен вестник, бр. 34, 2004 г., стр. 58

С Т Р .  58
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  34
(2) Когато при работите по ал. 1 е възможно
или се налага допиране до ВКЛ с напрежение
до 1000 V, тя също се изключва.
Раздел V
Заземяване на ВКЛ или ВЛИП с преносим
заземител
Чл. 443. (1) Изолационното покритие на
ВКЛ/ВЛИП се смята за опасно по отношение
на допирно напрежение. За защита от случайно
попадане под напрежение на изключена от на-
прежение ВКЛ/ВЛИП в мястото на извършва-
не на работата се поставя преносим заземител.
(2) Преносимите заземители за ВКЛ/ВЛИП
трябва да имат специални клеми за присъеди-
няване към фазовите проводници и носещото
въже на ВКЛ, с приспособление за продупчване
(перфорация) на изолацията и създаване на елек-
трически контакт на жилата със заземяващия
проводник.
Чл. 444. Местата за поставяне на преноси-
мите заземители се избират на безопасни раз-
стояния от тоководещи части под напрежение.
Г л а в а  о с е м н а д е с е т а
КАБЕЛНИ ЛИНИИ ЗА НАПРЕЖЕНИЕ
НАД 1000 V
Раздел I
Общи положения
Чл. 445. Работата по кабелни линии с напре-
жение над 1000 V се извършва с наряд най-мал-
ко от две лица, едното от които с четвърта ква-
лификационна група.
Чл. 446. (1) Преди започване на работа ка-
белната линия се изключва от всички страни,
проверява се за отсъствие на напрежение, зазе-
мява се и се поставят табели “Не включвай!
Работят хора!” и “Внимание! Заземено!”.
(2) Когато не е възможно или е опасно да се
поставят преносими заземители на двата края
на кабелната линия, преносим заземител се
поставя само в единия є край, а на другия се
предприемат допълнителни мерки срещу пода-
ване на напрежение (поставяне на електроизо-
лационни прегради, капачки и др.).
(3) При работа по крайни кабелни глави
кабелната линия се изключва от двете страни и
се заземява само на страната, където не се из-
вършва работа.
Раздел II
Изкопни и монтажни работи
Чл. 447. Изкопните работи за кабелни линии
с напрежение над 1000 V се извършват при спаз-
ване на изискванията и изпълнение на мерките
за безопасност за кабелни линии с напрежение
до 1000 V, дадени в глава тринадесета, раздел II.
Чл. 448. Монтажните работи по кабелни ли-
нии с напрежение над 1000 V се извършват при
спазване на изискванията и изпълнение на мер-
ките за безопасност за кабелни линии с напре-
жение до 1000 V, дадени в глава тринадесета,
раздел III.
Чл. 449. При монтажни работи на кабелна
линия с напрежение 110 kV и по-високо, освен
изискванията и изпълнение на мерките за безо-
пасност по този правилник, се прилагат и пред-
писанията на производителя на кабела.
Раздел III
Изпитване на кабелни линии
Чл. 450. (1) Изпитването на кабелни линии
с повишено изправено напрежение се извърш-
ва с наряд най-малко от две лица, едното от
които с четвърта квалификационна група.
(2) В подстанции с еднолично дежурство при
наличие на стационарно устройство за локали-
зиране на повреди на кабелни линии с напреже-
ние до 20 kV, изпитването се извършва от де-
журния оператор, обучен за безопасна работа с
устройството по вътрешна инструкция, без от-
варяне на вратите на килиите. Изпитването се
извършва по нареждане на дежурния диспечер
и се записва в оперативния дневник.
Чл. 451. Преди започване на изпитването
корпусът на изпитвателната уредба се заземява
чрез свързване към заземител или се присъеди-
нява към заземителен контур.
Чл. 452. Откритите тоководещи части на ка-
белната линия се ограждат за защита срещу слу-
чаен допир преди започване на изпитването.
Чл. 453. (1) Изпитване с повишено напреже-
ние се разрешава, когато:
1. подготвителните работи са завършени;
2. работещите от бригадата са изведени от
мястото на работа;
3. на срещуположния край на изпитвания
кабел е поставена предупредителна табела
“Стой! Високо напрежение!” и има наблюда-
ващ, който да не разрешава достъп на хора и
животни.
(2) При изпитване на кабелна линия с неза-
вършени монтажни работи или частично раз-
крито трасе, преди изпитването, монтажници-
те се отстраняват от трасето, оголените места
на кабела или разделените краища се ограждат
и около тях се окачват предупредителни табели
“Стой! Високо напрежение!”.
(3) До ограден изкоп, в който се намират
разделени за изпитване краища на кабел, из-
пълнителят на работата оставя наблюдаващ от
бригадата, който не разрешава достъп на хора
и животни.
Чл. 454. Когато съединителните проводни-
ци, по които се подава повишено напрежение,
преминават през коридори, стълби, проходи,
дворове и др. независимо от поставените огра-
ди, се поставят наблюдаващи от бригадата,
които по време на изпитването осъществяват
помежду си непрекъснат визуален контрол.
Чл. 455. (1) Кабелната линия за изпитване се
свързва към изпитвателна уредба непосредстве-
но след проверката за отсъствие на напрежение.
(2) Операцията по присъединяване към из-
питвателната уредба и самото изпитване се
извършват с диелектрични ръкавици и боти.