Държавен вестник, бр. 27, 2015 г., стр. 40

СТР.  40	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  27
(6) Проектните стойности на коефициента 
на топлопроводност се закръгляват към най-
близката по-висока стойност в W/m.K, както 
следва:
1. λ ≤ 0,08 – закръглено до най-близкото 
по-високо 0,001 [W/(m ⋅ K)];
2. 0,08 < λ ≤ 0,20 – закръглено до най-близ-
кото по-високо 0,005 [W/(m ⋅ K)];
3. 0,20 < λ ≤ 2,0 – закръглено до най-близ-
кото по-високо 0,01 [W/(m ⋅ K)];
4. 2,0 < λ – закръглено до най-близкото по-
високо 0,1 [W/(m ⋅ K)].
(7) Проектните стойности на коефициента 
на топлопроводност и числото на дифузионно 
съпротивление на водна пара за ефективните 
топлоизолационни продукти не може да над-
вишават стойностите на определените гранич-
ни нива на съществените им характеристики 
от националните приложения към съответни-
те хармонизирани стандарти, когато такива са 
налични.“
§ 9. В таблица 2 към чл. 12 се правят след-
ните изменения:
1. В ред 1, колона 3 числото „1,7“ се заменя 
с „1,4“.
2. В ред 2, колона 3 числата „1,8/1,9“ се за-
менят съответно с „1,6/1,8“.
3. В ред 3, колона 3 числото „2,0“ се заменя 
с „1,7“.
4. В ред 4, колона 3 числата „1,9/2,2“ се за-
менят съответно с „1,75/1,9“.
§ 10. В чл. 13 ал. 2 се изменя така:
„(2) Стойностите по ал. 1 се отнасят за гра-
ничещите с външния въздух ограждащи еле-
менти на сградите.“
§ 11. Член 14 се изменя така:
„Чл. 14. При определяне на общия интегри-
ран показател кратността на неорганизирания 
въздухообмен (n) на вътрешния с външния 
въздух се приема при нормализирани усло-
вия, като стойността е не по-голяма от 0,5 h-1. 
При предвидени други условия кратността на 
въздухообмена се изчислява в съответствие с 
изискванията на Наредба № 15 от 2005 г. за 
технически правила и нормативи за проекти-
ране, изграждане и експлоатация на обекти-
те и съоръженията за производство, пренос и 
разпределение на топлинна енергия.“
§ 12. Член 15 се изменя така:
„Чл. 15. За сгради, за които се предвиждат 
системи за вентилация и климатизация или 
в които са изградени такива системи, оцен-
ката на годишния разход на енергия включва 
и ефекта от оползотворяване на топлината от 
отработения въздух (ефект от рекуперация на 
топлина). Средната сезонна стойност на тем-
пературния коефициент (nr,min) на ефективност 
на съоръженията за рекупериране на топли-
ната (рекуператори „въздух-въздух“) на отра-
ботения въздух в системите за вентилация за 
режим на отопление не може да е по-малка 
от 70 % :
“
§ 13. Член 16 се изменя така:
„Чл. 16. (1) Изискванията на наредбата за 
изчисляване на интегриран показател „специ-
фичен годишен разход на първична енергия“ 
се прилагат и за жилищни сгради с разгъната 
застроена площ до 250 m2 включително в след-
ните случаи: 
1. когато в заданието за проектиране на 
нова жилищна сграда е предвидено да се оп-
редели специфичният годишен разход на пър-
вична енергия, съответстващ на минимално 
изискващия се клас на енергопотребление 
или съответстващ на изискванията за сграда с 
близко до нулата потребление на енергия, или 
на по-високи изисквания;
2. по желание на собственика на съществу-
ваща жилищна сграда, за което той е възло-
жил обследване за енергийна ефективност и 
сертифициране на сградата по реда на Наред-
ба № 16-1594 от 2013 г. за обследване за енер-
гийна ефективност, сертифициране и оценка 
на енергийните спестявания на сгради (ДВ, 
бр. 101 от 2013 г.);
3. при финансиране на мерки за енергийна 
ефективност в съществуваща жилищна сграда 
чрез усвояване на публични средства или ко-
гато е изискване за усвояване на средства от 
друг финансов източник. 
(2) Интегрираният показател по ал. 1 или 
обобщеният коефициент на топлопреминаване 
през ограждащите конструкции и елементи, 
когато не са предвидени условията по ал. 1, 
т. 1, се отразява в сертификата за проектни 
енергийни характеристики на сградата, опре-
делен с Наредба № РД-16-1594 от 2013 г. за об-
следване за енергийна ефективност, сертифи-
циране и оценка на енергийните спестявания 
на сгради. Сертификатът за проектни енергий-
ни характеристики за нови жилищни сгради с 
РЗП до 250 m2 се издава в зависимост от тех-
ническия показател, по който се удостоверява 
съответствието с изискванията за енергийна 
ефективност. 
(3) В случаите по ал. 1, т. 1, при които със 
заданието за проектиране не е определен из-
точник/източници на топлина и/или студ, 
първичната енергия се изчислява за електри-
чество, като се отчита референтната стойност 
на коефициента за загуби при добив/производ-
ство и пренос на енергоресурси и енергии за 
този вид енергия.“
§ 14. Създава се чл. 16а:
„Чл. 16а. Интегрираният показател за го-
дишен разход на енергия има екологичен ек-
вивалент на причинени емисии въглероден 
диоксид (СО2). Екологичният еквивалент се 
определя по потребна енергия по формулата:

(4),