Държавен вестник, бр. 96, 2009 г., стр. 23

БРОЙ  96	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  23  
Фиг. 7
(4) Дължината на маршрутите за евакуация 
се определя в зависимост от местоположението 
на хората, размерите и местоположението на 
неподвижното оборудване (стелажи, паравани, 
леки преградни (разделителни) стени и др.).
(5) При определяне на дължината на еваку-
ационните пътища не се отчита дължината на 
участъка от пътя в стълбищна клетка.
(6) Евакуационните пътища в едноетажни 
сгради от I и II степен на огнеустойчивост, из-
пълнени от незащитени метални конструкции от 
категории по пожарна опасност Ф5Г и Ф5Д, се 
проектират с дължина не по-голяма от 100 m.
Чл. 45. (1) Броят на евакуационните стълбища 
(изходите от етаж) се определя в зависимост 
от площта на етажа или етажа с най-голям 
брой пребиваващи хора в сградата, строежа 
или строителното съоръжение.
(2) Разрешава се проектирането на една 
стълбищна клетка на етаж, когато площта на 
етажа не превишава:
1. за строежи с височина до 28 m – 900 m2;
2. за строежи от клас Ф.1.3 с височина от 
28 до 50 m – 400 m2.
(3) Изискванията по ал. 2 не се прилагат, 
когато за помещението с най-голям брой хора, 
отделено от останалите помещения с пожаро-
защитни прегради, се изисква по-голям брой 
стълбища, определени чрез необходимата су-
марна широчина.
(4) Когато помещенията не са отделени 
с пожарозащитни прегради (с обикновено 
остъкление между магазини, офиси и др.), за 
определяне на броя и широчината на изходите 
се използва общият брой на хората в приоб-
щените съседни площи.
(5) Две и повече евакуационни стълбища в 
един строеж се проектират така, че да не се 
допуска пресичане или смесване на евакуаци-
онните потоци на нивото, на което се намират 
крайните им евакуационни изходи.
(6) При етажи без пожарозащитни прегради 
(еднопространствени офиси) етажните изходи 
към стълбищата се проектират на разстояние 
един от друг не по-малко от 2/3 от диагонала 
на етажната площ. 
(7) Изискванията към броя и изпълнение-
то на стълбищата и изходите се спазват и за 
подземните етажи.
(8) При строежи с едно стълбище за ева-
куация не се разрешава преминаването на 
тръбопроводи за леснозапалими и горими теч-
ности (ЛЗТ и ГТ) и газопроводи за втечнени 
въглеводородни газове и горимо оборудване в 
стълбищната клетка.
(9) При проектирането и изграждането на 
газопроводи за природен газ в евакуационни 
стълбища се спазват изискванията на Наредба 
№ 6 от 2004 г. за технически правила и норма-
тиви за проектиране, изграждане и ползване на 
обектите и съоръженията за пренос, съхранение, 
разпределение и доставка на природен газ (ДВ, 
бр. 107 от 2004 г.).
Чл. 46. За евакуация от строежи за об-
ществено обслужване в областта на обра-
зованието, здравеопазването и социалните 
грижи (от подклас Ф 1.1), както и от сгради 
за административно обслужване (от подклас 
Ф 3.5), предназначени за настаняване на хора 
в неравностойно положение (сгради за хора с 
увреждания, психодиспансери, стационари на 
болнични заведения за пациенти със затрудне-
ния за самостоятелно придвижване и др.), се 
предвиждат най-малко две защитени (безопас-
ни) зони с равностойни пътища за евакуация, 
като се осигурява възможност за поетажно 
преместване на хората при пожар или авария 
от едната в другата зона.
Чл. 47. (1) Евакуационните стълбища се 
отделят от обема на помещенията на строежа 
посредством стени с огнеустойчивост, равна на 
необходимата огнеустойчивост за вертикалните 
носещи елементи на сградата, но не по-малко 
от EI 60, и със защита на мястото за етажен 
достъп (изхода от етажа), както следва:
1. при директен достъп от помещения в над-
земни етажи с категория по пожарна опасност 
Ф5А или Ф5Б – чрез едно пожарозащитно 
преддверие;
2. при директен достъп от помещения в под-
земни етажи от категория по пожарна опасност 
Ф5В и всички помещения от други класове на 
функционална пожарна опасност, приравнени 
към категория Ф5В – чрез две последователни 
самозатварящи се врати, всяка от които с ог-
неустойчивост не по-малкa от EI 30;
3. при директен достъп от помещения в 
надземни етажи от категория на производство 
по пожарна опасност Ф5В и всички помещения 
от други класове на функционална пожарна 
опасност, приравнени към категория Ф5В – чрез 
пожарозащитна преграда и самозатваряща се 
врата с огнеустойчивост, равна на половината 
от необходимата огнеустойчивост за пожаро-
защитна преграда, но не по-малка от EI 30.
(2) Разрешава се проектирането на стени от 
стъклени блокчета и остъкляването с дебелина 
най-малко 5 mm на стени и самозатварящи 
се врати при достъп от фоайета, коридори и