Държавен вестник, бр. 72, 2004 г., стр. 40

С Т Р .  40
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  72
3. включване на енергоблока под товар с един
от котлите—за енергоблокове с два котела (ду-
бъл блокове);
4. установяване на циркулация на мрежова
вода—за топлопреносни мрежи;
5. поставяне на мрежата под напрежение без
предизвикване на нарушения на нейната рабо-
та—за електрически мрежи;
6. уведомяване на оператора на мрежата за
завършване на работите от отговорния ръково-
дител/изпълнителя на работата по наряд—при
ремонт без изключване на напрежението.
Чл. 132. След ремонт сградите и съоръжени-
ята се приемат от комисия, по програма, съгла-
сувана с изпълнителите и утвърдена от ръково-
дителя на обекта.
Чл. 133. Съоръженията, на които е изпълнен
основен или среден ремонт, подлежат на из-
пробване под товар с продължителност, опреде-
лена в договора за ремонт, но не по-малка от:
1. в електрически централи—72 h;
2. в електрически мрежи/подстанции с на-
прежение над 35 kV—48 h;
3. в електрически мрежи/подстанции с на-
прежение до  35 kV—24 h;
4. в топлопреносни мрежи—24 h.
Чл. 134. Когато по време на изпробване се
открият дефекти, които възпрепятстват рабо-
тата на съоръжението с номинален товар или
изискващи незабавното му спиране, до отстра-
няването на дефектите ремонтът се счита за
незавършен и изпробването се повтаря.
Чл. 135. (1) Когато по време на изпробване
на основно съоръжение под товар, възникне
нарушение в работата на отделен елемент от
него, което не налага незабавно спиране, реше-
нието за продължаване на изпробването се взе-
ма от ръководителя на енергийното предприя-
тие, съгласувано с изпълнителя на ремонта.
(2) Откритите дефекти се отстраняват от
изпълнителя на ремонта в съгласувани от двете
страни срокове.
Чл. 136. (1) При приемане на съоръжения
след ремонт се извършва оценка на качеството
на ремонта, включваща качеството на изпъл-
нените ремонтни работи и постигнатите качес-
твени показатели.
(2) Качеството на изпълнените ремонти се
оценява  на два етапа:
1. предварително оценяване —след провеж-
дането на изпробване под товар при предава-
телно-приемателните изпитвания;
2. окончателно оценяване—след получава-
не на резултатите от едномесечната гаранци-
онна експлоатация, по време на която е завър-
шила проверката на работата на съоръженията
при всички експлоатационни режими и са про-
ведени следремонтни изпитвания и настройки.
Чл. 137. При окончателното оценяване се
отчитат:
1. съответствието на техническото състоя-
ние на ремонтираните възли, механизми и сис-
теми с изискванията на тази наредба и на дейс-
тващата техническа нормативна уредба;
2. постигнатата стабилност и надеждност в
работата при едномесечната гаранционна екс-
плоатация;
3. постигнатите технико-икономически по-
казатели и съответствието им с договорените.
Чл. 138. Операторът на мрежата осигурява
необходимите условия за провеждане на изпит-
ване под товар през времето на гаранционната
експлоатация.
Чл. 139. (1) За изпълнение на техническото
обслужване и плановите ремонти се осигуряват
необходимите:
1. финансови средства и комплект с необхо-
димата ремонтна документация, специализира-
ни инструменти и приспособления;
2. резервни части и материали за техническо
обслужване и ремонти;
3. система за осигуряване на качеството.
(2) Състоянието на резервните части и мате-
риали и условията, при които се съхраняват, се
проверяват периодично, но не по-рядко от един
път годишно.
Чл. 140. Досиетата за извършените ремон-
ти, модернизации и подобрения и съпровожда-
щата ги документация се съхраняват до изчер-
пване срока на служба на съоръженията.
Раздел II
Специфични изисквания за техническо
обслужване и ремонти в АЕЦ
Чл. 141. В допълнение на общите разпоред-
би при организацията и извършването на тех-
ническо обслужване и ремонтни работи в АЕЦ
се спазват и правилниците по ядрена защита,
радиационна безопасност, пожарна безопасност
и хигиена на труда.
Чл. 142. (1) Техническото обслужване и пла-
новите ремонти на съоръженията и системите
се извършват в срокове и обеми съобразно тех-
ническото им състояние, изискванията на заво-
дите производители и проектния експлоатаци-
онен ресурс.
(2) Извънплановите техническо обслужване
и ремонт се извършват по необходимост, както
и по предписания на надзорните органи.
Чл. 143. Плановият ремонт на ядрената па-
ропроизводствена уредба се извършва по гра-
фик, свързан с периода за презареждане на ре-
актора.
Чл. 144. При извеждане на системите за бе-
зопасност за техническо обслужване, ремонт,
проверки и изпитвания се спазват изисквания-
та в техническия регламент за безопасна екс-
плоатация на енергиен блок/блокове.
Чл. 145. До извеждане на съоръжение в ос-
новен ремонт се извършват предремонтни ек-
сплоатационни изпитвания за оценка на тех-
ническото състояние и определяне на обема
на ремонта, а след провеждане на ремонта—
следремонтни изпитвания за оценка на качес-
твото на ремонта и постигнатите технически
показатели.