Държавен вестник, бр. 99, 2004 г., стр. 57

Б Р О Й  99
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  57
щащите. Стойностите на изпитвателните на-
лягания се отнасят за най-високо разположе-
ните по релефа на местността части на топ-
лопреносните мрежи.
Чл. 661. Контролни изпитвания на топло-
преносните мрежи при изчислителната тем-
пература се извършват един път на две годи-
ни, а за определяне на топлинните и хидрав-
личните загуби по участъци—един път на пет
години.
Чл. 662. Състоянието на подземните тръ-
бопроводи се контролира ежегодно, като по
график се пробиват отвори в почвата до тръ-
бопроводите (шурфовки) на всеки 2 km от тра-
сето. Първата проверка се извършва не по-
късно от 3 години след пускането на топлопро-
вода в експлоатация. При всяка проверка се
съставя акт, в който се посочват състоянието
на тръбопровода, почвата, строителната кон-
струкция и изолацията на тръбите и начинът
за възстановяването им.
Чл. 663. (1) Корозията на тръбопроводите
от блуждаещи токове се контролира при снема-
не на общи потенциални диаграми на топло-
проводите най-малко един път на три години.
(2) В зоните на действие на електрически
защити от блуждаещи токове снемането на
потенциални диаграми се извършва един път
в годината, поредно при летни и при зимни
условия.
Чл. 664. Вътрешната корозия на водните
топлопреносни мрежи и кондензопроводи се
контролира периодично чрез анализиране на
мрежовата вода и кондензата и чрез монтира-
не на индикатори за корозия в най-характер-
ните точки.
Чл. 665. Разкопаване на тръбопроводи или
извършване на работи в близост до тях от външ-
ни организации се допуска с разрешение и под
контрола на предприятието/организацията,
която стопанисва топлопреносната мрежа.
Чл. 666. Металните конструкции на топло-
преносните мрежи—греди, мъртви опори, ес-
такади, мачти и други елементи, се покриват с
корозоустойчива боя.
Чл. 667. (1) Средногодишната загуба на топ-
лоносител от изтичане за един час да не преви-
шава 0,25 % от обема на водата в топлопренос-
ната мрежа и присъединените към нея системи
за топлопотребление.
 (2) Сезонната норма на загубата на топло-
носител от изтичане се определя в границите на
средногодишната стойност на загубите.
Чл. 668. (1) За всеки район от топлопренос-
ната мрежа се съставя списък на шахтите и
проходимите канали, изложени на опасност от
проникване на газ.
(2) Задължително преди започване на ра-
бота в такива шахти се проверява за наличие
на газ.
(3) Газоопасните шахти са отбелязват на
оперативната схема на топлопреносната мре-
жа, а люковете им се боядисват и сигурно зак-
лючват.
Чл. 669. (1) При нормален режим секциони-
ращите шибри и спирателната арматура се под-
държат в напълно отворено положение.
(2) Забранява се регулиране на дебита на
топлоносителя чрез тях.
Чл. 670. (1) Топлопроводите се обхождат по
график.
 (2) При обхождането се проверява състоя-
нието на топлинната изолация, на салниковите
компенсатори, на дренажните устройства и на
строителните конструкции на топлопроводите
и абонатните станции.
 (3) Резултатите от огледите се вписват в
дневник за обходите, а откритите дефекти се
отстраняват във възможно най-кратък срок.
Чл. 671. (1) Топлопреносните мрежи се ре-
монтират при необходимост на база на резулта-
тите от периодичните огледи (обхождания),
изпитванията, ежегодните изпробвания под
налягане и почвените пробиви (шурфовки).
 (2) Основен ремонт на работещите без пре-
късване топлопреносни мрежи се извършва един
път на 2 ч 3 години, едновременно с ремонта на
топлофикационните съоръжения.
 (3) Текущ ремонт на топлопреносните мре-
жи се извършва най-малко един път годишно.
 (4) Едновременно с ремонта на магистрал-
ните топлопроводи се ремонтират всички от-
клонения от тях и възлите за управление на мест-
ните системи.
Раздел II
Уредби за събиране и връщане на кондензат
Чл. 672. Резервоарите за събиране на кон-
дензата се обзавеждат със:
1. водоуказателни устройства;
2. устройства за сигнализация на горно и
долно ниво;
3. термометри за измерване на температура-
та на кондензата;
4. пробовземащи устройства;
5. предохранителни устройства от повишено
налягане;
6. средства за контрол на налягането;
7. външни метални стълби; при височина на
резервоара над 1500 mm—стационарни вътреш-
ни стълби;
8. топлоизолация.
Чл. 673. Системите за събиране и връщане
на кондензат се оборудват със:
1. разходомери;
2. манометри;
3. термометри;
4. пробовземащи устройства.