Държавен вестник, бр. 6, 2011 г., стр. 85

БРОЙ  6	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  85  
1
2
3
4
5
6
Сто­
мана
Кръгла 
плътна 
поцинко­
вана1), 2)
169)
. 10 mm
Тръба
поцин­
кова­
на1),2)
25
Минимал­
на дебе­
лина на 
стената 
2 mm
Лента 
плътна 
поцин­
кована1) 
90 mm2
Мини­
мална 
дебелина 
3 mm
Плоча 
плътна 
поцин­
кована1) 
500 x 500 Мини­
мална 
дебелина 
3 mm
Решетка 
поцин­
кована1)
600 x 600 30 mm x 
3 mm се­
чение
Кръгла 
плътна 
помед­
нена с 
обвив­
ка4)
14
250 μm 
минимал­
но покри­
тие об­
вивка мед 
99,9 %
Кръгла 
плътна
без по­
критие5)
. 10 mm
Мини­
мална 
дебелина 
3 mm
Без по­
критие 
или 
плоска 
плътна 
поцин­
кова-
на5), 6)
75 mm2
Въже 
поцин­
кова-
но5),  6)
70 mm2
Минима­
лен диа­
метър на 
телта 
1,7 mm
Поцин­
кован 
кръстат 
профил1)
50 x 
50 x 3
Не­
ръж­
даема 
сто­
мана7)
Кръгла 
плътна
Плоска 
плътна
15
. 10 mm
100 
mm2
Мини­
мална 
дебелина 
2 mm
1) Покритието да бъде гладко, непрекъснато и без 
механични остатъци от подготвителни вани, с мини­
мална дебелина 50 μm за кръгла и 70 μm за плоска 
форма на материала.
2) Резбите трябва да са изпълнени преди поцинковането.
3) Могат да бъдат и калайдисани.
4) Подходящо е медта да бъде свързана със стоманата 
по неразрушим начин, например помедняване.
5) Допуска се само ако е напълно покрита с бетон.
6) Допуска се в частите на фундамента, които са в 
непосредствен контакт със земята, само когато на 
интервали,  най-много през всеки 5 m е сигурно 
свързана към стоманената арматура (на фундамента).
7) Хром ≥ 16 %, никел ≥ 5 %, молибден ≥ 2 %, въгле­
род < 0,08 %.
8) В обосновани случаи се допуска диаметър 12 mm.
9) Възможно е използване на преходни заземителни 
електроди за прехода земя/въздух между заземител и
токоотвод.
Приложение № 4
към чл. 94, ал. 1
Опростена процедура за изчисляване на 
риска от мълнии
1. Общи положения
1.1. Област на приложение
Процедурата е разработена въз основа на френ­
ското ръководство UTE C 17-108, което е одобрено 
на 19 юни 2006 г. от Комисия UF81 „Защита на 
сгради и външни съоръжения от мълнии“ и Ко­
мисия 37AB „Компоненти и устройства за защита 
от пренапрежения“. Използвани са възприетите в 
нашата страна термини, като в случаите на някои 
нови за нормативната ни уредба величини и тех­
ните означения, за които досега няма официални 
преводи на български език, са приети означени­
ята на английски език, които се различават от 
означенията в аналогични текстове на френски 
или немски език.
Процедурата е свързана с опростена оценка на 
риска от мълнии, тъй като включва само ограничен 
брой параметри в сравнение с пълния набор от 
инструменти за оценка на риска при попадения 
на мълнии, описан в специализираните стандарти.
Процедурата може да се прилага за оценка на 
риска при попадения на мълнии върху:
 – сгради и външни съоръжения;
 – мрежи за обществени услуги (електрозахран­
ващи, тръбопроводни и други подобни мрежи), 
свързани със сгради и външни съоръжения.
Процедурата е приложима за сгради и външни 
съоръжения, за които рискът от пожар е:
 –  нисък или нормален, независимо от риска 
от паника, или
 – висок, но рискът от паника е нисък.
Процедурата не е приложима за сгради и 
външни съоръжения, които съдържат експлозив­
ни атмосфери или материали, както и за такива, 
представляващи опасност за околната среда.
Процедурата не се отнася за оценка на риска, 
пораждан за електрическите уредби и за оборудва­
нето, свързано към мрежите за обществени услуги.
След като бъде определена границата на мак­
сималния допустим риск, процедурата подпомага 
избора на подходящи защитни мерки с цел нама­
ляване на риска до стойност, по-малка или равна 
на допустимата стойност.
1.2. Използвани термини и определения
За целите на процедурата се използват терми­
ните и техните определения, дадени в допълнител­
ната разпоредба на наредбата. За улеснение при 
ползването на процедурата са дадени пояснения 
към някои термини, както следва:
1.2.1. Вреди и загуби
Токът на мълнията е източник на вреди и 
загуби, които се разглеждат като резултат от 
въздействия върху:
 – сгради и външни съоръжения;
 – мрежи за обществени услуги, свързани със 
сгради и външни съоръжения.
1.2.2. Риск и компоненти на риска
Риск (R) е стойността на вероятните средного­
дишни загуби. За всеки вид загуби, които могат да 
възникнат в сгради и външни съоръжения, трябва 
да бъде оценен съответният риск: