Държавен вестник, бр. 97, 2002 г., стр. 44

С Т Р .  44
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  97
4. установяване профила на дебита по разре-
за на колекторите;
5. установяване състава на флуида, постъпващ
в сондажа от работещата част на колектора;
6. определяне стойността на забойното на-
лягане и температурата;
7. изследване газонаситеността на продук-
тивните пластове;
8. определяне интервалите на оводняване;
9. контрол на движението на водогазовия
контакт;
10. контрол на вторично натрупване на газ в
интервали, залягащи над горнището на газона-
ситения колектор.
Раздел IV
Ремонтно-възстановителни работи при
сондажите
Чл. 314. (1) Ремонтно-възстановителните
работи включват операции за:
1. ликвидиране на аварии на обсадните ко-
лони, подземното оборудване или експлоата-
ционния лифт;
2. очистване на сондажа;
3. ремонтни циментации за подобряване на
техническото им състояние.
(2) Ремонтно-възстановителните работи се
извършват в съответствие с индивидуални про-
екти, одобрени от оператора на ПГХ.
Чл. 315. (1) Сондажът се предава от опера-
тора на изпълнителя на ремонтно-възстанови-
телните работи с акт, отразяващ състоянието
му преди ремонтно-възстановителните работи.
(2) Преди започване на ремонтно-възстано-
вителните работи при условията на открит га-
зоносен пласт се извършва временно блокира-
не на пласта (заглушаване на сондажа) при оси-
гуряване на необходимите мерки за безопасност.
(3) Ремонтно-възстановителните работи се
предшестват от шаблониране и микрокаверно-
мер на свободната част на обсадната колона,
монтиране на противофонтанно оборудване,
превенторни линии и хидравличното им изпит-
ване с вода на налягане 1,1 пъти по-голямо от
очакваното работно налягане при извършване
на операциите с използване на изпитателен
пакер.
(4) При провеждане на ремонтно-възстано-
вителните работи:
1. на сондажната площадка се осигурява
необходимото оборудване за използваните сон-
дажни и помпено-компресорни тръби;
2. промивната течност трябва да е с плът-
ност, позволяваща превишаване на забойното
налягане спрямо текущото пластово налягане с
необходимия коефициент на безопасност и ре-
ологични показатели, осигуряващи бързо отде-
ляне на постъпилия газ;
3. ремонтната циментация се извършва с
пакер, изолиращ горната част на колоната и
устиевото оборудване, спускан с хидравлично
изпитани тръби.
Чл. 316. При по-голяма продължителност на
работите за ликвидиране на аварии периодич-
но се шаблонира колоната и се изпитва при
максималното работно налягане.
Чл. 317. Непосредствено преди ново разкри-
ване на газоносния пласт, след ликвидиране на
авария, очистване на сондажа, зарязване на нов
ствол и други, се извършва шаблониране и хид-
равлично изпитване на обсадната колона и ус-
тиевото оборудване на работното налягане при
експлоатация.
Чл. 318. След завършване на ремонтно-въз-
становителните работи се спускат и монтират
подземното оборудване, експлоатационният
лифт, фонтанната арматура, като те се изпит-
ват с изпитателен пакер на максимално очак-
ваното работно налягане.
Чл. 319. Решение за продължаване на екс-
плоатационно-нагнетателните работи, превеж-
дане на сондажа в друга категория, консервира-
не или ликвидиране се взема в зависимост от
резултатите от ремонтните работи и техничес-
кото му състояние.
Чл. 320. Контролът и изследователските
работи за техническото състояние на сондажи-
те и тяхното подземно и надземно оборудване
се извършват съгласно съществуващи препоръ-
чителни и задължителни стандарти.
Чл. 321. (1) Ремонтираният сондаж се преда-
ва на оператора с отчет, детайлно описващ из-
вършените работи, конструкцията и състояни-
ето на сондажа след ремонта и с приложени
актове от извършените проверки, шаблонира-
не и хидравлично изпитване на експлоатацион-
ната колона, експлоатационния лифт и надзем-
ното оборудване.
(2) Сондажите се въвеждат в експлоатация
след разрешение на органите на контрола по
чл. 65 от Закона за енергетиката и енергийната
ефективност.
 Раздел V
Ликвидиране на сондажи
Чл. 322. (1) Преди вземане на решение за
ликвидиране на сондажи се разглеждат възмож-
ностите за привеждането им в друга категория.
(2) Отчетите за ликвидиране, консервиране
и разконсервиране на сондажите, придружени
със схеми на сондажите и сондажните площад-
ки и трасетата, се включват в досиетата на сон-
дажите и в документацията на газопроводите.
Чл. 323. (1) Ликвидирането на сондажите се
извършва чрез изолиране на газоносния пласт
и забойната зона по начин, осигуряващ предот-
вратяване на неконтролирани проявления на
флуидите.
(2) Наблюдателните сондажи се ликвидират
с херметични прегради, притежаващи необхо-
димите якостни свойства и изолиращи течнос-
ти с еквивалентен градиент на пластовото на-
лягане при експлоатация на ПГХ.