Държавен вестник, бр. 75, 2013 г., стр. 50

СТР.  50	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  75
(8) Помещенията, в които се проектират 
ВСОДТ, се отделят от останалата част на 
сградата, в която не се предвиждат ВСОДТ, 
посредством стени с огнеустойчивост най-
малко Е 30 от строителни продукти с клас 
по реакция на огън не по-нисък от В и със 
защитени отвори над незадимяемата зона до 
същата огнеустойчивост.
(9) Вратите и капаците за защита на 
отворите в стените по ал. 8 се предвиждат 
самозатварящи се.
Чл. 114. (1) Димните люкове се проек-
тират в покрива или фасадата на сградата 
над незадимяемата зона и се предвиждат с 
възможност за автоматично и ръчно дистан-
ционно отваряне.
(2) Приточен отвор е всеки отвор към 
външна среда, предназначен за постъпване 
на чист въздух в помещението (включител-
но прозорци с ъгъл на отваряне най-малко 
30°, плъзгащи се и вдигащи се врати, както 
и врати с ъгъл на отваряне най-малко 60°), 
с възможност за автоматично и ръчно дис-
танционно отваряне или постоянно разкрит, 
отговарящ на изискванията по чл. 118, ал. 1 
или 2. Вратите, прозорците и устройствата, 
монтирани в приточните отвори, се пред-
виждат с механизми за фиксиране в отворено 
положение при задействане на ВСОДТ.
(3) Стойността на аеродинамичната площ 
на приточните отвори по ал. 2 се приема, 
както следва:
1. за отвори с монтирани в тях устрой-
ства – в съответствие с определеното от 
производителя;
2. за плъзгащи се и вдигащи се врати, 
врати с ъгъл на отваряне 90° и повече и по-
стоянно разкрити отвори (без монтирани в 
тях устройства, жалузи, решетки и др.) – 0,7 
от стойността на геометричната им площ;
3. за врати с ъгъл на отваряне от 60 до 
90° – 0,6 от стойността на геометричната им 
площ;
4. за прозорци:
а) с ъгъл на отваряне 90° и повече – 0,65 
от стойността на геометричната им площ;
б) с ъгъл на отваряне от 60 до 90° – 0,5 от 
стойността на геометричната им площ;
в) с ъгъл на отваряне от 45 до 60° – 0,4 от 
стойността на геометричната им площ;
г) с ъгъл на отваряне от 30 до 45° – 0,3 от 
стойността на геометричната им площ;
5. извън случаите по т. 1, 2, 3 и 4 – 0,3 от 
стойността на геометричната им площ.
Чл. 115. Димните люкове се инсталират 
така, че разстоянието от горната им димо-
отвеждаща повърхност до водоотвеждащата 
повърхност на покрива да е най-малко 0,3 m.
Чл. 116. (1) Димните люкове се проектират 
равномерно разположени в рамките на димен 
резервоар. Максималната единична аеродина-
мична площ на димен люк с изключение на 
димните люкове за сцени на помещения от 
подклас на функционална пожарна опасност 
Ф2.1 е, както следва: 2,40 m2 – за помещения с 
височина до 4 m и с наклон на покрива до 12°, 
и 4 m2 – за помещения с по-голяма височина 
или с по-голям наклон.
(2) Димните люкове се предвиждат с кла-
сификация по огнеустойчивост минимум В300 
и с минимален клас по реакция на огън С d0.
(3) Димните люкове на покривите на сгра-
дите се проектират на разстояние най-малко 
2,5 m от стените на помещенията и от вер-
тикалните прегради, обособяващи димните 
резервоари, и на разстояние най-малко 5 m от 
брандмауери. При разполагането на димен люк 
на покрива на сграда с по-ниска кота корниз 
от съседната сграда разстоянието от димния 
люк до съседната сграда е не по-малко от 8 m.
(4) Димните люкове на фасадите на помеще-
нията се проектират на разстояние най-малко 
2,5 m от съседните стени и на разстояние 
най-малко 5 m от брандмауери.
(5) Фасадните димни люкове за всеки 
димен резервоар се дублират на най-малко 
две различни фасади, като при скорост на 
вятъра над 1 m/s се осигурява отварянето им 
от подветрената страна на сградата посред-
ством система за следене посоката на вятъра 
(ветрова централа).
Чл. 117. (1) В помещенията, в които за от-
веждане на дима и топлината се предвиждат 
димни люкове, за подаване на чист въздух 
се проектират:
1. приточни отвори с аеродинамична площ 
не по-малка от аеродинамичната площ на 
димните люкове в най-големия димен учас-
тък (ДУ), или
2. приточна принудителна вентилация с 
производителност, осигуряваща не по-малко 
от 80 % от изискваната кратност на смукател-
ната принудителна вентилация по табл. 14 за 
най-големия ДУ; скоростта на постъпващия в 
помещенията въздух е не по-голяма от 5 m/s.
(2) В помещенията, в които за отвеждане 
на дима и топлината се предвиждат венти-
латори с механично задвижване, за подаване 
на чист въздух се проектират:
1. приточни отвори с площ, осигураваща 
скорост на постъпващия въздух в помещението 
не по-голяма от 5 m/s, или 
2. приточна принудителна вентилация с 
производителност, осигуряваща не по-малко 
от 80 % от изискваната кратност на смукател-
ната принудителна вентилация по табл. 14 за 
най-големия ДУ; скоростта на постъпващия в 
помещенията въздух е не по-голяма от 5 m/s.
Чл. 118. (1) Приточните отвори се разпола-
гат равномерно в рамките на помещението, 
като горният край на отворите е на височина 
най-малко 1 m под горния край на незади-
мяемата зона.