Държавен вестник, бр. 23, 2016 г., стр. 183

БРОЙ  23	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  183  
1.3.4. Опасности, произтичащи от прегряване
При проектирането трябва да се вземат мер-
ки да се предотврати, доколкото е възможно, 
прегряване от триене или удар, например между 
материали и части, които се допират при въртене, 
или от проникване на чужди тела.
1.3.5. Опасности, произтичащи от компенси-
ране на налягане
Съоръженията и системите за защита трябва 
да се проектират или снабдят с вградени устрой-
ства за измерване, управление и регулиране, така 
че компенсирането на налягането да не създава 
ударни вълни или високо налягане, които могат 
да предизвикат запалване.
1.4. Опасности, произтичащи от външни 
въздействия
1.4.1. Съоръженията и системите за защита 
трябва да се проектират и изработват така, че 
да функционират безопасно, дори при промяна 
на условията на околната среда, при наличие на 
свръхнапрежение, влажност, вибрации, замърся-
ване и други външни въздействия в границите на 
работните условия, предвидени от производителя.
1.4.2. Частите на съоръженията трябва да 
са подходящи за предвидените механични и 
топлинни натоварвания и да издържат на въз-
действието на предвидени или предвидими 
агресивни вещества.
1.5. Изисквания към защитните устройства
1.5.1. Защитните устройства трябва да функци-
онират независимо от необходимите за работата 
устройства за измерване и/или за управление.
Доколкото е възможно, повредата на защит-
но устройство трябва да се открива достатъчно 
бързо с подходящи технически средства, за да 
се гарантира, че има много малка вероятност 
от възникване на опасни ситуации.
Като правило трябва да се прилага принципът 
за безопасност при отказ.
По правило защитното изключване трябва 
пряко да задейства съответните устройства за 
управление без междинна софтуерна команда.
1.5.2. В случай на повреда на защитното 
устройство съоръженията и/или системите за 
защита трябва да се обезопасят, когато това е 
технически възможно.
1.5.3. Аварийният стопбутон на защитното 
устройство трябва да има, доколкото е възможно, 
функция за блокиране на повторно включване. 
При нормална работа нова команда за включване 
се изпълнява само след целенасочено деблоки-
ране на аварийния стопбутон.
1.5.4. Устройства за управление и индикатор-
ни елементи
Когато се използват устройства за управление 
и индикаторни елементи, те трябва да се про-
ектират съобразно ергономичните изисквания 
за постигане на възможно най-високо ниво на 
безопасност при работа по отношение на риска 
от експлозия.
1.5.5. Изисквания към устройствата за из-
мерване по отношение на експлозивна защита
Устройствата за измерване, свързани със 
съоръжения, предназначени за използване в екс-
плозивна атмосфера, трябва да се проектират и 
изработват така, че да отговарят на предвидимите 
експлоатационни изисквания и специфичните 
условия на използване.
1.5.6. При необходимост трябва да има възмож-
ност за проверка на точността на показанията 
и функционалната надеждност на устройствата 
за измерване.
1.5.7. При проектирането на устройствата за 
измерване трябва да се предвиди коефициент 
на безопасност, който осигурява прага на сиг-
нализация да е извън границите на експлозия 
и/или запалване на експлозивната атмосфера, 
като се вземат предвид работните условия на 
инсталацията и възможните грешки в измерва-
телната система.
1.5.8. Рискове, произтичащи от софтуера
При проектиране на софтуерно управляваните 
съоръжения, системи за защита и защитни ус-
тройства трябва да се отчете рискът от грешки 
в програмата.
1.6. Изисквания за безопасност, отнасящи се 
до системата
1.6.1. Трябва да се предвиди възможност за 
ръчно изключване на съоръженията и системите 
за защита, включени в автоматизиран процес, 
при отклонение от определените работни ус-
ловия, при условие че това не се отразява на 
безопасността.
1.6.2. Когато системата за аварийно изключва-
не е задействана, акумулираната енергия трябва 
да се разсейва по бърз и безопасен начин или 
да се изолира, за да не създава риск.
Това не се прилага за акумулирана електро-
химическа енергия.
1.6.3. Опасности, произтичащи от прекъсване 
на захранването
В случаите на аварийно прекъсване на за-
хранването, когато съоръженията и системите 
за защита могат да доведат до допълнителни 
рискове, те трябва да продължат да работят 
безопасно независимо от останалата част на 
електрическата инсталация.
1.6.4. Опасности, произтичащи от свързването
Съоръженията и системите за защита трябва 
да имат подходящи кабелни входове и входове 
за електроинсталационни тръби.
Когато съоръженията и системите за защита 
са предназначени за използване в комбинация с 
други съоръжения и системи за защита, връзката 
между тях трябва да е безопасна.
1.6.5. Място на разполагане на сигналните 
устройства, които са част от съоръженията
Съоръженията или системите за защита, ко-
ито имат детекторни или сигнални устройства 
за следене появата на експлозивни атмосфери, 
трябва да са придружени с необходимите ин-
струкции, за да се осигурят местата, подходящи 
за разполагане на тези устройства.
2. Допълнителни изисквания към съоръже-
нията
2.0. Изисквания към съоръженията от I група
2.0.1. Изисквания към съоръженията от I 
група, категория М 1
2.0.1.1. Съоръженията трябва да се проектират 
и изработват по начин, който не позволява поя-
вата на източници на запалване дори в редките 
случаи на авария.