Държавен вестник, бр. 4, 2016 г., стр. 77

БРОЙ  4	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  77  
2.4. Общият брой на постовете за преглед/
спешна терапия трябва да бъде не по-малко от 
8 с нарастващ от минималния брой по 1 пост 
на 1000 приема в СО годишно. 
2.5. Броят на реанимационните постове в 
Залата за ресусцитация (шокова зала) трябва 
да бъде не по-малко от 1 с нарастващ брой от 1 
пост на 5000 приема в СО годишно.
3. Изисквания към архитектурно-инфраструк-
турната среда, инсталациите и оборудването:
3.1. На територията на СО е необходимо 
подсигуряване на бърз и лесен достъп на 
персонала до всички зони с ограничаване на 
пресечните точки. 
3.1.1. Зоната за ресусцитация и зоната за пре-
глед/спешна терапия трябва да бъдат разположени 
в непосредствена близост поради нужда от често 
предислоциране на спешния екип. 
3.1.2. Свободният поток на пациенти/при-
дружители не трябва да пресича стандартните 
клинико-терапевтични зони. 
3.1.3. Изисква се инфраструктурно подсигуря-
ване на визуална, слухова и олфакторна повери-
телност на спешния пациент, при запазване на 
условията за постоянна нужда от визуално на-
блюдение на пациентите от страна на персонала.
3.2. Изисквания за достъп до СО и обозна-
чението му:
3.2.1. Спешното отделение се разполага на 
приземен етаж в архитектурна свързаност с 
лечебното заведение за болнична помощ при 
осигурена удобна връзка с обществен транс-
порт и при налични благоприятни транспортни 
комуникации. 
3.2.2. Обозначението за локацията на СО 
трябва да бъде адекватно с цел лесна и бърза 
откриваемост, с достатъчно голям размер, при 
предвидена осветеност за ясна визуализация в 
тъмната част на денонощието, с ясно четливо 
обозначение с надпис и графика върху насочващи 
указателни табели, с ясно указание за разделя-
нето на пациентния поток на вход за спешни 
пациенти и вход за санитарни автомобили/
пациентни колички. 
3.2.3. За нуждите на СО се изгражда покрит 
временен паркинг или отделен подстъп за сани-
тарни транспортни средства.
3.2.4. За нуждите на СО се изгражда покривна 
конструкция пред входа за временно спиране с 
цел осигуряване на достъпа за постъпващи и 
напускащи СО амбулаторни пациенти. 
3.2.5. Обозначаването на СО е на български 
език и трябва да бъде ясно от всички възможни 
страни на достъпа до входа, като се допуска 
многоезично обозначение при СО с голяма 
натовареност. 
3.2.5.1. При обозначаването на СО на няколко 
езика освен на български единият език задъл-
жително е английски. 
3.3. Изисквания към групиране на зоните и 
функционалните взаимовръзки в СО:
3.3.1. За нуждите на адекватно функциониране 
на СО се създава функционално групиране на 
елементите, както следва: вход/регистратура/
триаж; зона за ресусцитация (шокова зала); зона 
за преглед/спешна терапия; зона за консултации; 
административна зона.
3.3.2. Като място за основна концентрация на 
персонала на СО се определя работната станция, 
която трябва да бъде разположена в близост до 
зоната за ресусцитация и зоната за преглед/
спешна терапия. 
3.3.3. Функционалната зона вход/регистрату-
ра/триаж е насочена към началната презентация 
на спешния пациент и болнични администра-
тивни функции. 
3.3.4. Необходимо е осигуряване на достъп от 
административната зона към клинико-терапев-
тичните зони, без това да нарушава клиничната 
функция на СО. 
3.3.5. Сервизните зони за поддръжка трябва 
да бъдат разположени и ориентирани в перифе-
рията на СО. 
3.4. Изисквания към легловата база:
3.4.1. Легловата база в СО се осигурява с 
подходящо медицинско оборудване под формата 
на: стационирана на определения пациентен пост 
пациентна количка, пациентен тролей, пациентна 
кушетка или пациентен стол, специализирани 
за разполагане върху тях на спешни пациенти с 
цел улеснено извършване на спешни медицински 
дейности.
3.4.2. Легловата база в Зона 3 се осигурява 
посредством стандартно болнично легло. 
3.4.3. Допуска се осигуряване на допълнително 
специфично леглово оборудване в зависимост 
от нуждите на конкретните спешни пациенти и 
профила на СО – специализирана процедурна 
маса, операционна маса, акушерско легло, ги-
некологичен стол/кресло, реанимационно легло, 
процедурна вана и др. 
3.5. Изисквания към осветлението:
3.5.1. Всеки пост в клинико-терапевтичните 
зони трябва да бъде оборудван със светлинен 
източник за улеснен преглед с фокусирана свет-
лина с най-малко 150 mm поле на осветяване, с 
минимална светлинна мощност 30 000 lux и със 
заздравена конструкция. 
3.6. Изисквания към сервизните панели:
3.6.1. Всеки пост в клинико-терапевтичните 
зони трябва да бъде оборудван със сервизен па-
нел със следните минимални базови изисквания:
3.6.1.1. За Зона за ресусцитация (шокова 
зала) за всеки реанимационен пост – 3 извода за 
кислородна инсталация под налягане; 2 извода 
за инсталация за сгъстен въздух; 3 извода за 
аспирационна система; 16 извода за електроза-
хранване, подсигурени с аварийно електроза-
хранване; 1 съоръжение за закрепване (шина, 
колона, включително поставки за таванен или 
стенен монтаж) на медицинско реанимационно 
оборудване (мониторна, вентилаторна, аспираци-
онна и инфузионна техника); подвижна преграда 
(параван) за визуална изолация на пациента 
при разположение на поста в общо помещение.
3.6.1.2. За Зона за преглед/спешна терапия за 
всеки пост – 2 извода за кислородна инсталация 
под налягане; 1 извод за инсталация за сгъстен 
въздух; 2 извода за аспирационна система; 8 
извода за електрозахранване, подсигурени с