Държавен вестник, бр. 46, 2010 г., стр. 63

БРОЙ  46	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  63  
4. проверката на защитата при индирек­
тен допир се извършва след окончателното 
завършване на електромонтажните работи и 
след подаване на напрежение по постоянна 
схема в съответствие с изискванията на при­
ложение № 1.
Г л а в а  с е д м а
ПОДДРЪЖКА И ПЕРИОДИЧНИ ПРОВЕРКИ
Чл. 80. Параметрите и показателите на 
електрическите уредби, които са предвидени 
в проекта, реализирани при изграждането и 
проверени при въвеждането в експлоатация, 
трябва да се поддържат в процеса на нормална 
експлоатация на уредбите.
Чл. 81. Поддръжката се извършва в съответ­
ствие с проекта и при спазване изискванията 
на Наредба № 16-116 от 2008 г. за техническа 
експлоатация на енергообзавеждането (ДВ, 
бр. 26 от 2008 г.).
Чл. 82. (1) Обхватът и сроковете за извърш­
ване на периодичните проверки и плановите 
ремонти, които не са определени в Наредба 
№ 16-116 от 2008 г. за техническа експлоатация 
на енергообзавеждането и не са посочени в 
проекта, се определят от длъжностното лице, 
което отговаря за енергийното стопанство, 
назначено със заповед на собственика (полз­
вателя) на електрическата уредба.
(2) С определения обхват на периодичните 
проверки трябва да може да се покаже, че са 
изпълнени изискванията за:
1. осигуряване на безопасността на хора и 
домашни животни срещу поражения от елек­
трически ток и изгаряния;
2. осигуряване на защита против увреждане 
на собственост от огън и висока температура, 
явяващи се в резултат на инсталационен дефект;
3. отсъствие на повреди, компрометиращи 
безопасността;
4. идентификация на дефектите на уредбата 
и отклоненията от изискванията, които могат 
да предизвикат опасности.
Чл. 83. При периодичните проверки трябва 
да бъдат взети мерки, предписани в проекта 
или в приложими нормативни актове, за да се 
гарантира, че периодичната проверка не може 
да предизвика опасност за хора или домашни 
животни и няма да доведе до увреждане на 
собственост и оборудване дори ако съответната 
верига има дефект.
Чл. 84. (1) Честотата на периодичните про­
верки се определя съобразно типа на уредбата 
и оборудването, неговото използване и функ­
циониране, честотата и качеството на поддър­
жането (техническото обслужване) и външните 
въздействия, на които е подложена уредбата.
(2) Резултатите и препоръките от предход­
ни доклади за периодични проверки, ако има 
такива, трябва да бъдат взети под внимание.
(3) За уредба с ефективна система за про­
филактично обслужване при нормално функци­
ониране периодичната проверка може да бъде 
заменена с адекватен режим на непрекъснат 
контрол и обслужване на уредбата и на цялото 
оборудване от квалифицирани лица, като се 
водят и съхраняват съответни отчети (записи).
Чл. 85. (1) Периодичните проверки се из­
вършват от квалифицирани лица, компетентни 
в тази област.
(2) След завършване на периодичната 
проверка на съществуваща уредба се изготвя 
периодичен доклад, който включва подробнос­
ти за тези части на уредбата и за границите 
на проверката, обхваната от доклада, заедно 
с отчет за резултатите от проверката и изпит­
ванията, включително всеки установен дефект 
(несъответствие).
(3) Периодичният доклад може да съдържа 
препоръки за поправки и за усъвършенствания 
като привеждане на уредбата в съответствие с 
нормите, ако е уместно.
(4) Периодичният доклад трябва да бъде 
подписан или заверен по друг начин от едно 
или повече квалифицирани лица, компетентни 
в областта на проверката.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Безопасно свръхниско напрежение“ (оз­
начение БСНН, на английски език SELV) е 
свръхниско напрежение, което се получава от 
източник със защитно разделяне – например 
трансформатор за безопасност или еквивален­
тен източник, при което нито една точка от 
вторичната верига няма връзка със земята, а 
достъпните за допиране токопроводими части 
не са преднамерено свързани със земята или 
със защитен проводник.
2. „Предпазно свръхниско напрежение“ 
(означение ПСНН, на английски език PELV) 
е безопасно свръхниско напрежение, което се 
получава от източник със защитно разделя­
не – например трансформатор за безопасност 
или еквивалентен източник, при което вто­
ричната верига може да има точка, свързана 
със земята, а достъпните токопроводими части 
могат да са заземени или свързани със защитен 
проводник.
3. „Функционално свръхниско напрежение“ 
(означение ФСНН, на английски език FELV) е 
свръхниско напрежение, което се получава от 
източник без защитно разделяне – например 
трансформатор само с основна изолация, а 
достъпните токопроводими части са свързани 
със защитния проводник на първичната верига. 
Функционалното свръхниско напрежение се 
използва само за функционални цели, а не за 
цели на безопасността.
4. „Напрежение без пулсации“ е изправено 
напрежение, чиито пулсации не превишават 
10 % ефективна стойност, като най-голямата