Държавен вестник, бр. 34, 2004 г., стр. 42

С Т Р .  42
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  34
Чл. 238. При еднолични огледи в електри-
чески уредби не се изисква предварително за-
писване в оперативния дневник.
Чл. 239. (1) При едноличен оглед в елек-
трически уредби с напрежение до 1000 V се
забранява:
1. да се свалят предупредителни табели и
ограждения на табла, шинопроводи и тролейни
проводници;
2. да се влиза зад ограждения;
3. да се докосват тоководещи части за от-
страняване на забелязани нередности или за
други цели.
(2) Разрешава се на персонала, обслужващ
електродвигатели, генератори, компенсатори ,
задвижвания на технологични съоръжения и др.
с напрежение до 1000 V, да отваря за преглед
вратите на табла, пускови устройства, пултове
за управление и др., без да се допира до токово-
дещи части и открити апарати.
Чл. 240. Лицата, които нямат право на ед-
ноличен преглед в помещенията на РУ с нап-
режение над 1000 V, се придружават от лице
от дежурния персонал с четвърта квалифика-
ционна група.
Раздел IV
Ред за съхраняване и предаване на ключове
от помещения на електрически уредби
Чл. 241. (1) Вратите на помещенията на елек-
трическите уредби се държат заключени, като
отвън се отварят с ключ, а отвътре в помещени-
ето—без ключ.
(2) За всяко помещение на електрическа
разпределителна уредба се осигуряват не по-
малко от два комплекта ключове, единият от
които е резервен.
(3) Ключовете за входни врати, коридори и
други отделни помещения се отличават от клю-
човете за клетките на уредбите.
Чл. 242. (1) Ключовете се водят на отчет при
оперативния персонал и се получават със за-
писване в дневник/тетрадка срещу подпис на
получателя.
(2) Ключове могат да получават:
1. за извършване на работа с наряд—изда-
ващ наряд, отговорен ръководител, изпълни-
тел на работата/ наблюдаващ, без право да пре-
дават ключовете на други лица;
2. за преглед—лицата, на които е разрешен
едноличен преглед.
(3) След извършване на работата или прег-
леда ключовете се връщат на оперативния пер-
сонал срещу подпис.
(4) Ключовете се съхраняват така, че по вся-
ко време е осигурен достъп до електрическите
уредби.
(5) Лични ключове за влизане в помещения
на разпределителни уредби могат да имат само
лица от ръководния технически персонал, вклю-
чени в списък, утвърден от работодателя.
Г л а в а  о с м а
ОПЕРАТИВНИ ПРЕВКЛЮЧВАНИЯ
Раздел I
Общи изисквания
Чл. 243. (1) Оперативни превключвания в
електрически уредби с постоянно дежурство се
извършват само от дежурния оперативен пер-
сонал, който обслужва уредбите.
(2) При уредби без дежурен персонал пре-
включванията се извършват от оперативно-
ремонтен персонал (бригада), на който са за-
числени уредбите.
(3) Право да извършват оперативни пре-
включвания в уредби с напрежение над 1000 V
имат лицата по ал. 2 с пета квалификационна
група, включени в списък, утвърден от рабо-
тодателя.
Чл. 244. (1) В нарежданията, които се дават
на лицата за извършване на оперативни прев-
ключвания, се указва последователността на
операциите.
(2) Нареждането се смята за изпълнено само
след получаване на потвърждение от лицето,
на което е било наредено.
Чл. 245. При авария и липса на телекомуни-
кационна връзка със съответното диспечерско
управление оперативният персонал предприе-
ма действия и извършва оперативни превключ-
вания в съответствие с вътрешната инструкция
за ликвидиране на авариите на обекта.
Чл. 246. (1) В електрически централи и под-
станции с постоянно дежурство на лицето, ко-
ето изпълнява оперативни превключвания, се
предава само едно задание за провеждане на
операциите по едно превключване.
(2) При провеждане на оперативни превключ-
вания от оперативно-ремонтни бригади, които
обслужват няколко обекта, броят на заданията
за превключвания от една бригада се определя
от висшестоящия оперативен персонал. 
(3) При превключвания, изпълнявани по
бланка за превключване, за всяко задание се
попълва отделна бланка.
Чл. 247. (1) Оперативни превключвания в
електрическа централа/подстанция се изпълня-
ват от две лица при наличие на двама и повече
дежурни на смяна. Контролиращ при превключ-
ването е старшият по длъжност, но отговор-
ност по превключването носят и двете лица.
(2) При еднолично дежурство или еднолич-
но обслужване на електрическа уредба пре-
включванията могат да се изпълняват от едно
лице, с изключение поставянето на преносими
заземители.
(3) Включване и изключване на прекъсвачи
от едно лице може да се извършват само дис-
танционно от командното табло.
Чл. 248. При аварийно отпадане на напреже-
нието в електрическа уредба оперативният де-
журен персонал има готовност за получаване на
напрежение на уредбата без предупреждение в
съответствие с плана за възстановяване на елек-
троенергийната система след тежки аварии.