Държавен вестник, бр. 70, 2009 г., стр. 19

БРОЙ  70 	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  19  
повърхността до 150 м, задтръбно циментирана по 
цялата дължина; втора прикриваща колона от метални 
тръби с диаметър 89 мм в интервала от повърхността 
до 300 м, задтръбно циментирана по цялата дължина; 
водоприемна част (филтри): открит ствол или филтри 
от метални тръби с диаметър 73 мм – в интервала 
от 300 до 600 м. Условия, при които ще се разреши 
хидрогеоложкото проучване: в случай че интервалът 
от 16 до 300 м е изграден от здрави скали и не се 
очаква обрушването им, в процеса на прокарване на 
проучвателните сондажи да се изпълни обсаждане на 
целия интервал само с една прикриваща колона с 
диаметър 127 мм, задтръбно циментирана по цялата 
дължина. Мерките за предотвратяване на замърся­
ването на търсеното водно тяло да се изпълнят чрез 
циментация на задтръбното пространство по цялата 
дължина на кондукторната и прикриващите колони. 
Провеждане на опитни водочерпения за определяне 
на хидрогеоложките параметри при установяване 
на водоносен хоризонт при максимално възможния 
постоянен дебит и наблюдение на пониженията и 
възстановяването на водното ниво във всеки от двата 
сондажа. При разкриване на значими водни коли­
чества се допуска преоборудване на проучвателните 
сондажи като съоръжения за водовземане след из­
даване на разрешително за ползване на воден обект 
за изграждане на съоръжения за подземни води. В 
случай че не се разкрият усвоими водни количества, 
проучвателните сондажи да се ликвидират чрез цимен­
тация на сондажния отвор до повърхността. Писмени 
възражения и предложения от заинтересуваните лица 
могат да се изпратят в 14-дневен срок от обявяването 
в Министерството на околната среда и водите, ул. 
Уилям Гладстон № 67.
10558
Нона Караджова – министър на околната среда 
и водите, на основание чл. 62а от Закона за водите 
открива процедура за издаване на разрешително за 
ползване на воден обект за изграждане на съоръжение 
за подземни води, предназначено за водовземане, за 
осигуряване на вода за напояване на овощни градини. 
Съоръжението – тръбен кладенец, ще бъде изградено 
в сарматския водоносен хоризонт, подземно водно 
тяло BG2G000000N016 – порови води в неоген-сар­
мат – Средна Добруджа, в поземлен имот № 58270.24-
26 по кадастралната карта и кадастралните регистри 
на с. Преспа, община Балчик, област Добрич, при 
географски координати N  –  43° 32' 27,7" и Е  –  28° 
01' 41.0", геодезически координати Х 4723039.20 и 
У 9648903.80, надморска височина – 257 м При реа­
лизиране на проектното водовземане няма да бъдат 
създадени допълнителни понижения на водното ниво 
в съществуващи водовземни съоръжения. Проектни 
параметри на ползването: дълбочина на кладене­
ца – до 80 ± 5 м, прикриваща колона с диаметър 
426 мм от повърхността до 8 м, задтръбно цимен­
тирана, експлоатационна колона с диаметър 219 мм 
от повърхността до 80 ± 5 м, водоприемна част – с 
диаметър 219 мм в интервала от 45 до 75 ± 5 м, с 
гравийно-песъчлива засипка в интервала от 80 ± 5 м 
до 35 м, и циментация на експлоатационната колона 
от 35 м до повърхността; проектен средноденонощен 
дебит на водочерпене – 5,0 л/сек; максимален дебит 
на водочерпене  –  6,0 л/сек; проектно максимално 
допустимо експлоатационно понижение на водното 
ниво – 8,4 м. Дейности за проучване на подземните 
води: изучаване на филтрационните характеристики 
на водоносния хоризонт, химичния състав и физико-
химичните свойства на подземните води. Условия, при 
които ще се разреши изграждане на съоръжението: 
провеждане на опитно водочерпене при максимално 
възможния дебит с продължителност не по-малка от 
72 ч, за определяне на хидрогеоложките параметри 
в частта от водоносния хоризонт и вземане на пред­
ставителна водна проба и хидравлични тестове за 
определяне на експлоатационните характеристики на 
съоръжението; от изградения тръбен кладенец да не 
се отказва водоснабдяване на други съседни имоти 
в рамките на максималния му технически възможен 
дебит; от предвидените дейности, за които ще бъде 
ползвана черпената вода, не се формират отпадъчни 
води. Писмени възражения и предложения от заин­
тересуваните лица могат да се изпратят в 14-дневен 
срок от обявяването в Министерството на околната 
среда и водите, ул. Уилям Гладстон 67.
10559
Нона Караджова – министър на околната среда 
и водите, на основание чл. 62а от Закона за водите 
открива процедура за издаване на разрешително за 
ползване на воден обект за изграждане на система 
от съоръжения за подземни води, предназначени за 
водовземане, състояща се от 8 бр. тръбни кладенци, 
с цел отводняване на строителен изкоп. Съоръже­
нията – тръбни кладенци, ще бъдат изградени в не­
оген-кватернерния водоносен хоризонт, водно тяло 
BG1G00000NQ030 – порови води в неоген-кватерне­
ра – Софийска долина, в урегулиран поземлен имот 
І-275, местността бул. Девети септември по плана на 
София, район „Красно село“, Столична община, при 
координати на съоръженията: ТК 1: X – 4602505.76; 
Y  –  8496716.39; N  –  42° 41' 16.0"; E  –  23° 18' 01.8"; 
кота – 572,00 m; ТК 2: X – 4602468.63; Y – 8496662.91; 
N – 42° 41' 14.8"; E – 23° 17' 59.4"; кота – 572,00 m; 
ТК 3: X – 4602558.84; Y – 8496680.00; N – 42° 41' 17.8"; 
E – 23° 18' 00.2"; кота – 572,00 m; ТК 4: X – 4602521.32; 
Y  –  8496623.52; N  –  42° 41' 16.5"; E  –  23° 17' 57.7"; 
кота – 572,00 m; ТК 5: X – 4602619.94; Y – 8496638.18; 
N – 42° 41' 19.7"; E – 23° 17' 58.3"; кота – 572,00 m; 
ТК 6: X – 4602578.62; Y – 8496577.97; N – 42° 41' 18.4"; 
E – 23° 17' 55.7"; кота – 572,00 m; ТК 7: X – 4602679.64; 
Y  –  8496597.31; N  –  42° 41' 21.7"; E  –  23°17' 56.5"; 
кота – 572,00 m; ТК 8: X – 4602638.17; Y – 8496537.23; 
N – 42° 41' 20.3"; E – 23° 17' 53.9"; кота – 572,00 m. 
При реализиране на проектното водовземане няма 
да бъдат създадени допълнителни понижения в съ­
ществуващи водовземни съоръжения за подземни 
води и кладенци за задоволяване на собствените 
потребности на гражданите. При реализиране на 
проектното водовземане ще настъпи слягане на зем­
ната основа до 4 – 5 мм, което няма да предизвика 
щети в съседни сгради с достатъчна стабилност. За 
сгради в близост до строителния изкоп, на разстоя­
ние, равно на дълбочината на изкопа, е възможно 
да се получат допълнителни влияния. Проектни 
параметри на ползването: дълбочина на тръбните 
кладенци до 20 м, експлоатационна колона с диаметър 
160 мм от повърхността до 20 м, филтрова част от 
5 до 20 м, засипка на експлоатационната колона от 
20 м до повърхността. Проектен средноденонощен 
и максимален дебит на водочерпене – до 0,5 л/сек 
от всеки кладенец; проектно максимално допустимо 
експлоатационно понижение на водното ниво – до 
16.0 м от повърхността. Условия, при които ще се 
разреши изграждане на съоръжението: системата от 
съоръжения за подземни води, предназначени за во­
довземане, да работи само по време на изпълнение 
на строителните работи при автоматичен режим на 
водочерпене, с дебита, необходим за поддържане на 
водното ниво под дъното на изкопа с датчици за 
долно и горно водно ниво; иззетите води да се заус­
тят в канализационната система на София, в канал 
с диаметър 400 мм, разположен в източното локално