Държавен вестник, бр. 32, 2004 г., стр. 53

Б Р О Й  32
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  53
(2) Забранява се изпробване на автомат за
безопасност с повишена честота на въртене при
неплътен спирателен клапан.
Чл. 281. (1) Когато при достигане на допус-
тимата горна граница на честотата на въртене
изключвателят на автомата за безопасност не
се задейства, турбината незабавно ръчно се
изключва.
(2) Повторно изпробване на автомат за без-
опасност след неуспешен опит се разрешава само
след установяване и отстраняване на причина-
та за това.
Чл. 282. При пускане, спиране и по време на
работа на паротурбинна уредба се забранява на
площадките в близост до люкове, фланцови
съединения и арматура да има персонал,
неучастващ непосредствено в експлоатацията.
Раздел II
Ремонтни работи
Чл. 283. Работите по демонтаж, монтаж,
центровка, балансиране, настройване и изпит-
ване на парни турбини и съоръженията към
тях се извършват с наряд при спазване на този
правилник, указанията на производителя и
вътрешните правила и инструкции за безопас-
на работа.
Чл. 284. (1) Цилиндрите на парната турбина
се отварят след:
1. обезопасяване и сигурно изолиране на
турбината от общите паропроводи;
2. спадане на температурата на горната по-
ловина на цилиндрите до 70—80 °С.
(2) При отваряне и повдигане на горната
половина на цилиндрите (горен капак):
1. се използват специализирани приспособ-
ления и направляващи болтове;
2. горната половина на цилиндъра се отделя
от долната посредством специални болтове;
3. горната половина на цилиндъра се повди-
га в равнина, успоредна на разделителната по-
върхност на цилиндъра.
(3) Не се допуска наклоняване или заклин-
ване на горната половина на цилиндъра при
вдигане с повдигателен кран.
(4) При вдигане на горната половина на ци-
линдъра се следи да не се повдигнат уплътни-
телните обойми, когато конструктивно не са
закрепени към цилиндъра.
(5) В случаите, когато конструктивно обой-
мите са закрепени към горната половина на
цилиндъра и при вдигането се получи откъсва-
не на диафрагми, вдигането се прекратява и
диафрагмите се укрепват допълнително.
(6) Забранява се работа под висящи неукре-
пени елементи на турбина.
(7) Когато се използват електронагреватели
за нагряване на шпилките на корпуса на цилин-
дъра, шпилките и корпусът се заземяват.
(8) След сваляне на горната половина на
цилиндъра всички отвори в корпуса се затварят
със здрави дървени капаци.
Чл. 285. При демонтаж и монтаж на части
на парна турбина по технология с дълбоко ох-
лаждане работещите използват специални зах-
ващащи приспособления и лични предпазни
средства.
Чл. 286. Балансирането на ротор на турбина
на стенд се осъществява посредством отцепващ
съединител, свързан към задвижването на стен-
да, при което:
1. лицата, които извършват балансиране,
застават извън плоскостта на въртене на ба-
лансиращите тежести;
2. опасната зона около балансиращия стенд
е подходящо оградена и в нея не се допускат
външни лица.
Чл. 287. (1) При работа по маслената систе-
ма и резервоарите за масло на турбината:
1. работата се извършва с наряд;
2. за огневите работи се спазват изисквани-
ята на специализираните наредби за пожарна
безопасност;
3. не се извършват газозаваръчни работи;
4. електродъговото заваряване се извършва
само от правоспособни заварчици;
5. заваръчните шевове се контролират чрез
дефектоскопия;
6. утайките и замърсяванията се почистват с
пара с налягане от 0,4 до 0,6 MPa без използва-
не на гумен маркуч за подаване на парата;
7. не се извършва промиване на системата с
леснозапалими течности.
(2) Забранява се извършване на работа,
свързана с подмяна на арматура на маслената
система и елементи от регулацията на турби-
ната (с изключение подмяна на манометри),
когато турбината или маслената помпа са в
работа.
(3) Участъците от маслопроводи с налягане
над 0,7 MPa, разположени в близост до горещи
повърхности, се затварят в плътни метални
кутии със салници на изходите и дренаж за от-
веждане на утечки от масло.
(4) Участъците от маслопроводи с налягане
под 0,7 MPa, в близост до горещи повърхности,
се защитават с метални екрани, а фланцовите
им съединения се затварят в метални кожуси с
дренажи.
(5) При възникване на високи вибрации на
маслопроводи турбината се спира и причините
за вибрациите се отстраняват.
(6) При запалване на турбинно масло, кога-
то не е възможно бързото му загасяване, турби-
ната незабавно се спира.
(7) При манипулации със синтетично огне-
устойчиво масло:
1. пропуските на масло незабавно се отстра-
няват поради неговата токсичност;
2. лицата, които са в контакт със синтетично
масло, използват специално защитно облекло
и лични предпазни средства;
3. не се приемат течности и храна и не се
пуши.