Държавен вестник, бр. 91, 2024 г., стр. 71

БРОЙ  91	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  71   
§ 191. В чл. 393 думите „взривоопасни 
зони“ се заменят със „зони с експлозивна 
опасност“.
§ 192. В чл. 399 след думата „сградите“ 
се поставя запетая и думите „или на части 
от тях (съгласно чл. 12, ал. 1)“ се заменят с 
„пожарните сектори“.
§ 193. Член 400 се изменя така:
„Чл. 400. Когато в сградите или пожарните 
сектори от клас на функционална пожарна 
опасност Ф5 има помещения с различна 
категория по пожарна опасност, те се кате­
горизират, както следва:
1. сградата или пожарният сектор се 
приравнява към категория Ф5А, ако сумар­
ната площ на помещенията от категория по 
пожарна опасност Ф5А в нея/него е повече 
от 5 % от площта на всички помещения или 
повече от 200 m2;
2. сградата или пожарният сектор може 
да не се приравнява към категория по по­
жарна опасност Ф5А, ако общата площ на 
помещенията от категория Ф5А в нея/него 
не превишава 25 % от площта на всички 
помещения (и не повече от 1000 m2) и ако 
тези помещения са оборудвани с инсталации 
за автоматично пожарогасене;
3. сградата или пожарният сектор се при­
равнява към категория по пожарна опасност 
Ф5Б, ако са изпълнени едновременно след­
ните две условия:
а) не се приравнява към категория Ф5А;
б) сумарната площ на помещенията от 
категории Ф5А и Ф5Б в нея/него е повече 
от 5 % от площта на всички помещения или 
повече от 200 m2;
4. сградата или пожарният сектор може да 
не се приравнява към категория по пожарна 
опасност Ф5Б, ако общата площ на помеще­
нията от категории Ф5А и Ф5Б в нея/него 
не превишава 25 % от площта на всички 
помещения (и не повече от 1000 m2) и ако 
тези помещения са оборудвани с инсталации 
за автоматично пожарогасене;
5. сградата или пожарният сектор се при­
равнява към категория по пожарна опасност 
Ф5В, ако са изпълнени едновременно след­
ните две условия:
а) не се приравнява към категория Ф5А 
или Ф5Б;
б) сумарната площ на помещенията от 
категории Ф5А, Ф5Б и Ф5В в нея/него е 
повече от 5 % (или 10 % – ако в сградата 
или пожарния сектор няма помещения от 
категории Ф5А и Ф5Б) от площта на всички 
помещения;
6. сградата или пожарният сектор може 
да не се приравнява към категория по по­
жарна опасност Ф5В, ако общата площ на 
помещенията от категории Ф5А, Ф5Б и Ф5В 
в нея/него не превишава 25 % от площта на 
всички помещения (и не повече от 3500 m2) 
и ако тези помещения са оборудвани с ин­
сталации за автоматично пожарогасене;
7. сградата или пожарният сектор се при­
равнява към категория по пожарна опасност 
Ф5Г, ако са изпълнени едновременно след­
ните две условия:
а) не се приравнява към категория Ф5А, 
Ф5Б или Ф5В;
б) сумарната площ на помещенията от 
категории Ф5А, Ф5Б, Ф5В и Ф5Г в нея/
него е повече от 5 % от площта на всички 
помещения;
8. сградата или пожарният сектор може да 
не се приравнява към категория по пожарна 
опасност Ф5Г, ако е изпълнено поне едно от 
следните условия:
а) не се приравнява към категории Ф5А, 
Ф5Б и Ф5В по т. 1 – 7 и в нея/него няма 
помещения от категория Ф5Г;
б) общата площ на помещенията от ка­
тегории Ф5А, Ф5Б, Ф5В и Ф5Г в нея/него 
не превишава 25 % от площта на всички 
помещения (и не повече от 5000 m2) и по­
мещенията от категории Ф5А, Ф5Б и Ф5В 
са оборудвани с инсталации за автоматично 
пожарогасене;
9. сградата или пожарният сектор се при­
равнява към категория по пожарна опасност 
Ф5Д, когато не се приравнява към категории 
Ф5А, Ф5Б, Ф5В и Ф5Г.“
§ 194. Член 401 се отменя.
§ 195. В чл. 404 се правят следните из­
менения:
1. В основния текст на ал. 1 след думата 
„производства“ се добавя „и складове“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Допускат се производства и складове 
в помещенията по ал. 1, т. 2 и в по-долните 
етажи на двуетажни и многоетажни сгради 
или в средните секции на едноетажни сгра­
ди, при условие че сградите са остъклени 
по подходящ начин. За едноетажни сгради 
се предвиждат леки покриви при спазване 
изискванията на чл. 402, ал. 2.“
§ 196. В чл. 405 се правят следните изме­
нения и допълнения:
1. Таблица 39 се изменя така: