Държавен вестник, бр. 104, 2004 г., стр. 44

С Т Р .  44
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  104
Чл. 110. (1) Органите за технически надзор
разпореждат с писмена заповед и/или вписване
в ревизионната книга, или с вписване в акта по
чл. 108, ал. 2 спиране на експлоатацията на тръ-
бопроводите и помпените станции за транспор-
тиране на нефт и нефтопродукти, когато:
1. устройството и/или експлоатацията им
престанат да съответстват на техническата им
документация или на изискванията на наредба-
та или когато са констатирани повреди и неиз-
правности;
2. се експлоатират без издадено разрешение
за експлоатация, когато такова се изисква;
3. не са изпълнени изискванията на чл. 67,
ал. 1, т. 1—3 и 6 и ал. 2, т. 2—3;
4. тръбопроводите се поддържат или са ре-
монтирани, или преустроени от лице, което не
е получило разрешение по чл. 36 ЗТИП за из-
вършване на такава дейност;
5. на тръбопроводите за транспортиране на
нефт и нефтопродукти не е извършен техничес-
ки преглед съгласно чл. 102, а на помпените
станции—първоначална проверка по чл. 108.
(2) Ръководителят на предприятието, собст-
веникът или ползвателят и обслужващият пер-
сонал са длъжни да не допускат експлоатация-
та на тръбопроводи и помпени станции, когато
е налице събитие по ал. 1, т. 1—5.
(3) След отстраняване на причините, поради
които тръбопроводите и помпените станции са
били спрени от експлоатация, органите за тех-
нически надзор разрешават експлоатацията с
писмена заповед и/или с вписване в ревизион-
ната книга.
(4) Когато тръбопроводите се бракуват, соб-
ственикът или ползвателят е длъжен в 10-дне-
вен срок да уведоми за това органите за техни-
чески надзор.
Чл. 111. (1) При поява на дефекти или износ-
ване на елементите на тръбопроводите или
когато са нарушени други изисквания за безо-
пасност, посочени в документацията им, собс-
твеникът или ползвателят може да поиска от
органите за технически надзор разрешение за
експлоатация при други условия или с по-ниски
параметри.
(2) Към писменото заявление по ал. 1 се
прилагат необходимите изчисления, протоко-
ли от изпитвания и/или експертни заключения,
които доказват, че съоръжението по ал. 1 може
да работи безопасно при новите параметри и
условия.
Чл. 112. Органите за технически надзор и
собствениците и ползвателите на тръбопрово-
ди и помпени станции съставят и съхраняват
техническо досие, което съдържа:
1. документите, представени при регистра-
цията и пререгистрацията;
2. актовете за техническите прегледи или
проверки;
3. разрешението за експлоатация;
4. документите за извършени ремонти или
преустройства, включително чертежи, изчис-
ления, удостоверения за качество на вложе-
ните материали, протоколи от извършени из-
питвания;
5. документите, издадени от органите за
технически надзор.
Раздел IV
Действия при аварии и злополуки
Чл. 113. (1) За всяка авария или злополука,
възникнала при експлоатацията на тръбопро-
водите и помпените станции, собственикът или
ползвателят уведомява незабавно регионалния
отдел на ГД “ИДТН”, като до пристигане на
негови инспектори взема мерки за оказване
помощ на пострадалите и за предотвратяване
развитието на аварията.
(2) До идване на инспекторите на ГД “ИДТН”
собственикът или ползвателят е длъжен да за-
пази непроменена обстановката, създадена при
аварията или злополуката, ако това не създава
допълнителна опасност за развитие на авария-
та, за възникване на нови злополуки или за
поражения върху околната среда. Когато се
наложи изменение на обстановката, собствени-
кът или ползвателят представя на инспектори-
те писмена справка за извършените изменения
и за причините, наложили това.
Чл. 114. Инспекторите на ГД “ИДТН” обс-
ледват причините за възникването на аварията
или злополуката. За резултатите от обследва-
нето се съставя протокол.
Чл. 115. (1) Ремонтът на аварирали тръбо-
проводи се извършва по съгласуваната от орга-
ните за технически надзор документация, по
която са изградени съответните обекти.
(2) Лицето, извършило ремонта, изготвя ек-
зекутивна документация за извършената рабо-
та, копие от която предоставя на органа за тех-
нически надзор, регистрирал съоръжението.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. “Оправомощено лице” е лице, назначено
да обслужва, поддържа или контролира тръбо-
провод или съоръжение към него за транспор-
тиране на нефт и нефтопродукти.
2. “Помпена станция” е енергиен обект,
предназначен за повишаване налягането на
нефта или течния нефтопродукт с цел транс-
портирането му.
3. “Обслужващ персонал” е персонал за уп-
равление на тръбопровод и съоръжения в пом-
пена станция.
4. “Инструкция” е комплект от технически
правила, указания, предписания и др.
5. “Максимално работно налягане” е макси-
малното ефективно налягане на флуида в МРа,
което се допуска при експлоатацията на тръ-
бопровода или съоръжението към него.