Държавен вестник, бр. 5, 2016 г., стр. 94

СТР.  94	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  5
Наредба № 28 от 2008 г. за устройството, реда 
и организацията на работата на аптеките и 
номенклатурата на лекарствените продукти.
(4) Централната стерилизационна се про-
ектира с необходимите площи и помеще-
ния съгласно заданието за проектиране и 
изискванията на Наредба № 3 от 2013 г. за 
утвърждаването на медицински стандарт по 
превенция и контрол на вътреболничните 
инфекции (ДВ, бр. 43 от 2013 г.).
(5) Болничната пералня се проектира с 
необходимите помещения и площи съгласно 
заданието за проектиране и изискванията 
на Наредба № 37 за хигиенните изисквания 
към устройството и експлоатацията на об-
ществените перални (ДВ, бр. 95 от 1995 г.), 
като се осигурява възможност за изпиране 
на биологично замърсено бельо.
(6) Складово-ремонтна база и гаражно 
стопанство, станция за медицински газове и 
общоболнични складови помещения и сани-
тарни пропускници за персонала с прилежа-
щите им хигиенни възли, ГРТ дизел агрегат, 
отоплителна централа и охладителен център 
се проектират в съответствие със заданието 
за проектиране.
(7) Броят на гаражните клетки се определя 
със заданието за проектиране, но той не може 
да е по-малък от 4.
(8) Съоръженията за събиране и съхранение 
на отпадъци се проектират с площи и поме-
щения съгласно заданието за проектиране 
и в съответствие със Закона за управление 
на отпадъците и Наредба № 1 от 2015 г. за 
изискванията към дейностите по събиране и 
третиране на отпадъците на територията на 
лечебните и здравните заведения (ДВ, бр. 13 
от 2015 г.).
Чл. 140. (1) Минималната светла височина 
на помещенията, свързани с провеждането на 
лечебен процес, в диагностично-консултатив-
ния блок и стационара е 2,50 m. 
(2) В помещенията с източници на йони-
зиращи лъчения, в операционните, родилните 
и многофункционалните зали се осигурява 
минимална светла височина 3 m.
(3) Минималната междуосова широчина 
на помещенията е, както следва:
1. за диагностично-консултативни каби-
нети – 3,0 m;
2. за болнични стаи, манипулационни и 
превързочни – 3,60 m;
3. за процедурни помещения за образна 
диагностика, за помещения за ендоскоп-
ски и урологични процедури и за родилни 
зали – 4,20 m;
4. за операционни зали – 4,80 m.
(4) Максимално допустимата дълбочина 
на помещенията с едностранно естествено 
осветление, свързани с провеждането на ле-
чебен процес, е 6,0 m. 
(5) За операционни зали минималната 
дълбочина на помещенията е 4,80 m, а за 
родилни зали – 4,20 m.
(6) Минималната широчина на вратите на 
диагностично-консултативните кабинети и на 
болничните стаи е 1,1 m.
(7) Вратите на хигиенните възли към 
болничните стаи се проектират с минимална 
широчина 0,9 m и се отварят навън.
(8) Вратите на тоалетните за болни с по-
вишена зависимост и контрол се проектират 
с минимална широчина 1,0 m и се отварят 
навън.
(9) Вратите в лечебните заведения се 
облицоват в долната им част с устойчив на 
механични удари материал.
(10) Минималната широчина на коридорите 
в новоизграждащи се лечебни заведения е 
най-малко 2,40 m.
Чл. 141. (1) Подовите настилки в работните 
помещения и в коридорите се изпълняват от 
строителни продукти, които позволяват влаж-
но почистване и дезинфекция. Не се допускат 
подови настилки на текстилна основа (бала-
тум), с изключение на тези в болничните стаи. 
(2) В помещенията, в които се изследват и 
преработват кръв, кръвни съставки и кръвни 
проби, и в медико-техническите лаборатории 
подовите настилки се предвиждат водонепро-
пускливи и устойчиви на термични и химични 
въздействия, изпълнени без фуги и позволя-
ващи влажно почистване и дезинфекция.
(3) В сервизните и хигиенните помещения 
подовите настилки се предвиждат водонепро-
пускливи и позволяващи влажно почистване 
и дезинфекция.
(4) В операционните и в родилните зали 
подовите настилки се изпълняват така, че да 
няма възможност за натрупване на статично 
електричество.
(5) Стените на болничните стаи, кабинетите, 
чакалните, медико-диагностичните и медико-
техническите лаборатории и коридорите се 
изпълняват така, че да позволяват влажно 
почистване.
(6) Манипулационните, стерилизацион-
ните, помещенията за разливане на храна и 
санитарните (хигиенните) възли се облицоват 
със строителни продукти, които позволяват 
влажно почистване и дезинфекция в зоната 
на санитарните прибори, на височина 1,5 m от 
готов под, а облицовката на работните поме-
щения и миялната на медико-диагностичните 
лаборатории е на височина 1,8 m. 
(7) Стените на операционните и родилни-
те зали, на отделенията за анестезиология и 
интензивно лечение, за термична травма и за 
отглеждане на недоносени деца се изпълняват 
с антибактериални покрития без фуги.
(8) В помещенията за болни с повишена 
зависимост от грижи и контрол се предвиж-
да остъкляване по коридорните стени, което 
започва на височина 1,20 m от пода.