Държавен вестник, бр. 82, 2004 г., стр. 10

С Т Р .  10
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  82
Раздел VI
Автомобилни газоснабдителни станции
Чл. 67. (1) Районът на автомобилните газо-
снабдителни станции се огражда с негорима ре-
шетъчна ограда с височина не по-малка от 2,5 m.
(2) При съвместно разполагане на автомо-
билна газоснабдителна станция и бензиностан-
ция се огражда само районът около резервоара
за втечнен въглеводороден газ.
(3) До всяка колонка за зареждане на мотор-
ни превозни средства с втечнен газ на разстоя-
ние 0,1 m от нивото на терена се монтира сигна-
лизация, задействаща се при достигане концен-
трация на газа 10 на сто от долната граница на
концентрацията, при която е възможно въз-
пламеняване.
Чл. 68. На стационарните газопроводи за
пълнене на резервоарите на автомобилните
газоснабдителни станции се монтират устройс-
твата по чл. 60, ал. 2.
Чл. 69. Територията на автомобилните га-
зоснабдителни станции се защитава от въздейс-
твие на мълнии.
Чл. 70. Когато автомобилната газоснабди-
телна станция се снабдява с втечнен газ по га-
зопровод, непосредствено до оградата на га-
зоснабдителната станция на тръбопровода се
монтира спирателна арматура с дистанционно
управление.
Чл. 71. Резервоари, монтирани в близост до
платното за движение на моторните превозни
средства, се защитават по подходящ начин от
съприкосновение с моторни превозни средства
на територията на автомобилната газоснабди-
телна станция.
Чл. 72. В близост до колонките за зарежда-
не на автомобили с втечнен газ и на видно мяс-
то се поставят табели със следните надписи:
1. “Забранено пълненето на бутилки!”;
2. “Изключи двигателя!”;
3. “Забранено пушенето!”;
4. “Забранено пълненето на автомобилни
газови уредби без стикер за технически преглед!”.
Раздел VII
Бутилкови инсталации
Чл. 73. (1) Бутилките, които захранват бу-
тилковите инсталации с газ, се монтират в зак-
лючващи се шкафове на открито или в самосто-
ятелни едноетажни сгради, подът на които не
трябва да е разположен по-ниско от нивото на
околния терен. Помещенията трябва да отгова-
рят на изискванията на чл. 98, ал. 1 и 2.
(2) Допуска се бутилки с общ обем до
0,150 m3, захранващи бутилкови инсталации,
да се разполагат в помещения в сгради по ал. 1,
които имат естествено осветление, постоянно
действаща вентилация, звукова и светлинна
сигнализация, задействаща се при достигане
концентрация на втечнения въглеводороден газ
във въздуха 20 на сто от долната граница на
възпламеняемост. Счита се, че изискването за
постоянно действаща вентилация е изпълне-
но, ако вентилационните отвори, които трябва
да водят директно навън, имат обща площ не
по-малка от 1 на сто от площта на пода на по-
мещението.
Чл. 74. (1) Шкафовете за бутилки се изра-
ботват от негорими материали и се осигуряват
по подходящ начин срещу достъп на неоторизи-
рани лица.
(2) В горната част на шкафа и непосредстве-
но над пода му трябва да има по един отвор за
вентилация с площ не по-малка от 1 на сто от
площта на пода, но не по-малка от 0,01 m2.
Чл. 75. Конструкцията на бутилковите ин-
сталации трябва да осигурява:
1. лесен монтаж на бутилките към инста-
лацията и удобно обслужване по време на екс-
плоатация;
2. здраво закрепване на присъединените към
инсталацията бутилки;
3. отстраняване на въздуха или въглеводо-
родния газ чрез продухване;
4. херметичност при максимално работно
налягане;
5. присъединяване на всяка бутилка към
инсталацията със самостоятелна спирателна
арматура;
6. минимално възможна дължина на газо-
проводите за присъединяване на бутилките;
7. сигурно заземяване;
8. отвеждане на газа от свещта на предпаз-
ния клапан или от продухване на безопасно
открито място на височина най-малко 3 m над
земята и най-малко 2 m над сградата, към коя-
то се устройва.
Чл. 76. Бутилковата инсталация трябва да има:
1. спирателни устройства на събирателния
газопровод и на всяка бутилка;
2. предпазен клапан на събирателния газо-
провод;
3. редуциращо устройство и монтирани след
него по пътя на газа предпазен клапан с изпуска-
телна свещ, манометър и спирателно устройство;
4. манометър, монтиран преди редуциращо-
то устройство;
5. щуцери със спирателна арматура за по-
даване на флуид за продухване на бутилковата
инсталация.
Чл. 77. Допуска се на бутилковите инстала-
ции с общ обем на монтираните бутилките по-
малък от 0,150 m3 и монтирани в шкаф на отк-
рито регулирането на налягането на газа да се
извършва чрез редуцир-вентили, монтирани
директно на бутилките, ако редуцир-вентилите
имат еднаква производителност и конструкция
и всяка бутилка има предпазен клапан.
Чл. 78. Общият обем на бутилките на бутил-
ковите инсталации, захранващи с газ жилищни
и общественообслужващи сгради, трябва да е
не по-голям от:
1. 0,3 m3—ако шкафовете за бутилки са мон-
тирани непосредствено до стената на сградата;