Държавен вестник, бр. 6, 2016 г., стр. 53

БРОЙ  6	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  53  
10.7. ОПРОСТЕН ИЗЧИСЛИТЕЛЕН МЕТОД 
(виж т. 9)
10.7.1. ТЕМПЕРАТУРЕН КОРЕКЦИОНЕН 
ФАКТОР fk (виж т. 9.1.2)
Нормативните стойности на температурния 
корекционен фактор fk са дадени в табл. 10.10.
Таблица 10.10
Температурен корекционен фактор fk за опро-
стен изчислителен метод
Топлинни 
загуби
fk
Забележки
Д и р е к т н о 
към външ-
ната среда
1,00
1,40
1,00
Ако топлинните мостове 
са изолирани.
Ако топлинните мостове 
не са изолирани.
За врати и прозорци.
През неотоп­
лявано прос-
транство
0,80
1,12
Ако топлинните мостове 
са изолирани.
Ако топлинните мостове 
не са изолирани.
През земята
0,3
0,42
Ако топлинните мостове 
са изолирани.
Ако топлинните мостове 
не са изолирани.
През покрив- 
­ното прос-
транство
0,90
1,26
Ако топлинните мостове 
са изолирани.
Ако топлинните мостове 
не са изолирани.
Окачен под
0,90
1,26
Ако топлинните мостове 
са изолирани.
Ако топлинните мостове 
не са изолирани.
Към съседна 
сграда
0,50
0,70
Ако топлинните мостове 
са изолирани.
Ако топлинните мостове 
не са изолирани.
Към съседен 
апартамент
0,30
0,42
Ако топлинните мостове 
са изолирани.
Ако топлинните мостове 
не са изолирани.
10.7.2. ТЕМПЕРАТУРЕН КОРЕКЦИОНЕН 
ФАКТОР
θ
∆f
 (виж т. 9.1.1)
Нормативните стойности на температурния 
корекционен фактор 
θ
∆f
 за стаи, отоплявани с 
по-висока температура от съседните стаи (на-
пример баня), са дадени в табл. 10.11.
Таблица 10.11
Температурен корекционен фактор 
θ
∆f
Вътрешна изчислителна температура 
на стаята
θ
∆f
Нормална
1,0
По-висока
1,6
11. ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ТОПЛИННИТЕ 
ЗАГУБИ ПРИ СПЕЦИАЛНИ СЛУЧАИ
11.1. ТАВАННА ВИСОЧИНА И ГОЛЕМИ 
ПРОСТРАНСТВА
За основните случаи топлинните загуби се 
изчисляват, като се приеме еднаква температура 
на отопляваното пространство с височина 5 m 
или по-малка. Такова приемане не е валидно, ако 
височината на стаята надвишава 5 m, тъй като 
вертикалният температурен градиент повишава 
топлинните загуби особено през тавана и в този 
случай той не може да бъде пренебрегнат.
Вертикалният температурен градиент нара-
ства с нарастването на височината на стаята и 
зависи съществено от общите изчислителни то-
плинни загуби (нивото на изолация на сградата 
и външната изчислителна температура) и от вида 
и мястото на отоплителните тела.
Тези ефекти трябва да бъдат взети предвид с 
добавки към изчислителните топлинни загуби. 
Допълнителните топлинни загуби се определят 
най-добре, като се използват резултатите от ди-
намичните симулационни изчисления, тъй като 
те отчитат индивидуалните свойства на сградата. 
За сгради с изчислителни топлинни загуби, 
по-малки или равни на 60 W/m2 от пода, общите 
изчислителни топлинни загуби (
i
Φ ) за простран-
ства с високи тавани могат да бъдат коригирани 
с въвеждането на корекционен коефициент за 
таванна височина (
i
hf , ):
(1) 
(
)
i
h
i
V
i
T
i
f ,
,
,
Φ
+
Φ
=
Φ
,
където стойностите на 
i
hf ,  са дадени в табл. 
11.1.
Таблица 11.1
Корекционен коефициент за таванна височина 
i
hf ,
Височина на отоплява-
ното пространство, m
от 5 до 10
от 10 до 15
Преобладаващо лъ-
чисто отопление
Топъл под
Топъл таван (темпе-
ратурно ниво < 40 °С)
Излъчване надолу от 
голяма височина от 
тела със средна и 
висока температура
Преобладаващо кон-
вективно отопление
Е с т е с т в е н а ко н -
век ц и я на т оп ъ л 
въздух
Принудително, с то-
пъл въздух
Кръстосан поток на 
ниско ниво
Надолу от голяма 
височина
Кръстосан въздушен 
поток от средно ниво 
със средна и висока 
температура 
1
1,15
1
1,15
1,30
1,21
1,15
1
Не е подхо-
дящ за това 
приложение
1,15
Не е подхо-
дящ за това 
приложение
1,60
1,45
1,30
11.2. СГРАДИ, В КОИТО ТЕМПЕРАТУРАТА 
НА ВЪЗДУХА И СРЕДНАТА РАДИАЦИОННА 
ТЕМПЕРАТУРА СЕ РАЗЛИЧАВАТ СЪЩЕСТ-
ВЕНО
За основния случай се приема, че темпера-
турата на въздуха, средната радиационна темпе-
ратура и работната температура на усещане са с 
еднакви стойности. Затова топлинните загуби от 
топлопреминаване и вентилация се изчисляват, 
като се използва температурата на усещане.