Държавен вестник, бр. 61, 2024 г., стр. 38

СТР.  38	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  61
(4) Съоръженията се засипват след успешно 
проведени изпитвания.
(5) При изпитването на резервоари, пред­
назначени за съхранение на агресивни теч­
ности и химични реагенти, не се допускат 
филтрационни загуби. 
(6) При изпитването на открити съоръже­
ния се отчита допълнително загубата на вода 
от изпарения на откритата водна повърхност.
(7) Изпитването на филтърните дренажни 
системи на якост и водоплътност се извършва 
според изискванията на производителя. Из­
питването на филтърните дренажни системи 
се извършва преди изпитването по ал. 2, т. 1.
(8) При високи нива на подземните води 
се предвиждат мерки за понижаването им в 
района на съоръжението или за защита от 
изплуване чрез затежняване.
(9) При наличие на агресивни и корозионно 
активни подземни води се предвиждат мерки 
за защита на стоманените и бетоновите части 
на съоръженията, попадащи под нивото на 
подземните води.
Чл. 240. (1) Корпусите на напорните фил­
три се изпитват на якост и водоплътност 
преди запълването им с филтрационните 
материали.
(2) При запълване на филтъра с вода въз­
духът от него се отстранява напълно.
(3) Пробното налягане при изпитване 
на корпуса на филтъра на якост се приема 
равно на работното налягане, увеличено с 
коефициент 1,5.
(4) Изпитването на корпуса на якост е 
проведено успешно, ако при пробното наля­
гане в продължение на 10 min не се открият 
изтичания и разрушения.
(5) Пробното налягане при изпитване на 
корпуса на напорния филтър на водоплътност 
се приема равно на работното налягане, уве­
личено с 0,5 MPa. Изпитването е проведено 
успешно, ако в продължение на 24 часа не се 
открият изтичания и налягането не спадне 
с повече от 0,05 МРа.
Чл. 241. (1) След успешно изпитване на 
филтрационната дренажна система и на 
корпуса на безнапорните филтри или на 
корпуса на напорните филтри те се зареждат 
с филтърен материал. След засипването на 
филтърния материал се проверява неговата 
хоризонталност.
(2) След извършване на проверката по 
ал. 1 се прави пробно промиване на филтъра 
с интензивност в съответствие с проектните 
изисквания.
Чл. 242. (1) При приемането на пречиства­
телната станция за природни води се извършва 
комплексна оценка за нейното изпълнение 
в съответствие с изискванията на издаде­
ните строителни книжа и за готовността за 
въвеждането є в техническа експлоатация.
(2) При приемането на пречиствателната 
станция за природни води се проверяват:
1. заповедната книга на строежа;
2. констативният акт за установяване год­
ността на строежа;
3. генералният план на площадката с на­
несени подземни технически проводи;
4. актовете и протоколите, съставени по 
време на строителството;
5. съответствието с издадените строителни 
книжа на съоръженията, сградите, оборуд­
ването, тръбопроводите, електрическите, 
отоплителните и вентилационните инстала­
ции, контролно-измервателните прибори и 
автоматиката;
6. хоризонталността на ръбовете на стени­
те на струенасочващите прегради и на други 
части на съоръженията, през които водата 
прелива при експлоатацията им;
7. правилното поставяне на елементите, 
през които водата постъпва в паралелно рабо­
тещите съоръжения, както и на елементите за 
постъпване на водата в отделните съоръжения;
8. документите за удостоверено съответ­
ствие на всички вложени продукти със съ­
ществените изисквания към тях.
Чл. 243. (1) При приемането на пречиства­
телната станция за природни води за синхро­
низиране на работата на пречиствателните 
съоръжения се провежда 72-часова проба за 
хидравлична проводимост при експлоатацион­
ни условия, за което се съставя протокол.
(2) След успешно проведена 72-часова проба 
съоръженията и тръбопроводите се дезинфек­
цират с биоциди от продуктов тип 4 по реда на 
Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския 
парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. 
относно предоставянето на пазара и употребата 
на биоциди (OB, L 167 от 2012 г.) с концентра­
ция и време за контакт съгласно указанията на 
производителя, но не по-малко от 6 h. 
(3) При основни ремонти и реконструкции 
на отделни съоръжения и водопроводи, ако 
не е указано друго в проекта, промиването и 
дезинфекцията се извършват съгласно прило­
жение № 14.
(4) Пречиствателният ефект се доказва след 
най-малко 48-часова пробна експлоатация на 
пречиствателната станция, като се вземат проби 
за анализ на качествата на пречистената вода 
в присъствието на представител на органите 
за здравен контрол. За резултатите от анализа 
на водата се съставя протокол.
Чл. 244. (1) При техническата експлоатация 
на пречиствателната станция се организира 
необходимата документирана и работеща сис­
тема за контрол на техническото състояние 
и за ремонтно обслужване на всички нейни 
части.
(2) Състоянието на резервните хлоратори се 
проверява периодично или се прилага режим 
на работа с редуване на наличните хлоратори.