Държавен вестник, бр. 66, 2004 г., стр. 26

С Т Р .  26
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  66
3. осигуряват контрол на условията на съх-
раняване;
4. намаляват до минимум възможността за
повреждане или неоторизиран достъп до ядре-
ното гориво;
5. предотвратяват падането на горивни касе-
ти при превоз;
6. предотвратяват падането на тежки пред-
мети върху горивните касети.
Чл. 94. (1) Конструкциите, системите и ком-
понентите за манипулиране и съхраняване на
отработено ядрено гориво (ОЯГ) трябва да се
проектират при спазване на изискванията на
чл. 93, като се предвидят и:
1. надеждни системи за отвеждане на оста-
тъчното топлоотделяне при всички експлоата-
ционни състояния и проектни аварии;
2. мерки за предотвратяване на недопусти-
ми въздействия върху горивните касети при
манипулиране;
3. средства за съхранение на нехерметични
или повредени горивни касети или топлоотде-
лящи елементи;
4. системи за местна вентилация и други мер-
ки за осигуряване на радиационната защита;
5. средства за идентификация на касетите.
(2) При съхраняване на ОЯГ под вода трябва
да бъдат предвидени и:
1. средства за контрол на химическия състав
и на активността на водата;
2. средства за контрол на нивото на водата в
басейна и за откриване на изтичания;
3. мерки за предотвратяване на изпразване-
то на басейна вследствие на сифонен ефект и в
случай на скъсване на тръбопровод;
4. средства за контрол на концентрацията на
разтворимия поглътител на неутрони.
(3) В проекта трябва да бъде обоснован ка-
пацитетът на конструкциите за съхраняване на
ОЯГ с отчитане на възможността за пълно из-
важдане на активната зона по всяко време.
Раздел XII
Система за подгряване на мрежовия
топлоносител
Чл. 95. (1) Когато ЯЦ се използва за топло-
снабдяване на населено място, в проекта тряб-
ва да са предвидени мерки за предотвратяване
на радиоактивно замърсяване на мрежовия топ-
лоносител при всички експлоатационни състо-
яния, при проектни и тежки аварии.
(2) Мерките за предотвратяване на радиоак-
тивното замърсяване на мрежовия топлоноси-
тел трябва да се определят с отчитане на след-
ните изисквания:
1. топлината от ЯЦ да се отвежда чрез хер-
метични топлообменници към междинна грее-
ща среда;
2. подгряването на мрежовия топлоносител
от междинната грееща среда да се извършва
чрез топлообменници;
3. налягането на междинната грееща среда
да бъде по-ниско от налягането на мрежовия
топлоносител.
Чл. 96. (1) В случай на аварийно попадане на
радиоактивни вещества в междинната грееща
среда трябва да бъдат предвидени средства за
изолиране на мрежовия топлоносител от топ-
лообменника с междинната грееща среда.
(2) Топлообменниците за подгряване на
мрежовия топлоносител трябва да се разпола-
гат на площадката на ЯЦ.
Раздел XIII
Радиационната защита
Чл. 97. (1) За осигуряване на радиационната
защита в проекта на ЯЦ трябва да бъдат опреде-
лени всички реални и потенциални източници на
йонизиращи лъчения и да се предвидят мерки за
осигуряване на необходимия технически и адми-
нистративен контрол при тяхното използване.
(2) Изискванията по отношение на класифи-
кацията на зоните и помещенията, радиацион-
ния мониторинг, средствата за индивидуална за-
щита и санитарно-пропусковия режим се опреде-
лят с отделна наредба по чл. 26, ал. 2 ЗБИЯЕ.
Чл. 98. За постигане на разумно достижимо
ниско ниво на облъчване на персонала и насе-
лението при експлоатация на ЯЦ проектът на
контура на топлоносителя на реактора трябва
да предвижда:
1. използване на конструктивни материали,
съдържащи минимално количество химични
елементи с голямо сечение на активация и об-
разуващи дългоживеещи радиоактивни продук-
ти на корозия;
2. очистване на топлоносителя от радиоак-
тивните продукти на делене и корозия;
3. контрол на водохимичния режим;
4. минимална дължина на тръбопроводите с
минимално количество изолиращи органи и
присъединителни връзки;
5. проверка на херметичността на работе-
щите компоненти;
6. провеждане на дезактивация на външните
и вътрешните повърхности на конструкциите,
системите и компонентите;
7. предотвратяване на неконтролирани ра-
диоактивни изтичания в помещенията на ЯЦ.
Чл. 99. (1) Разположението на енергийния
блок, сградите и КСК трябва да улеснява екс-
плоатацията, инспекциите, техническото обс-
лужване, ремонта и замяната на системите и
компонентите и да ограничава облъчването на
персонала с йонизиращи лъчения.
(2) Сградите, помещенията и компоненти-
те, които могат да бъдат замърсени с радиоак-
тивни вещества, трябва да се проектират така,
че да бъдат лесно дезактивирани с химични или
механични средства.
(3) Достъпът на персонал до помещения с
високо радиоактивно замърсяване трябва да се
контролира посредством заключващи устрой-
ства с блокировки и сигнализация за задейства-
не и за неработоспособност.
Чл. 100. (1) Биологичната защита трябва да
се проектира консервативно и с отчитане на
натрупването на радионуклиди в периода на