Държавен вестник, бр. 82, 2005 г., стр. 50

С Т Р .  50
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  82
(2) Системата по ал. 2 произвежда пяна, под-
ходяща за гасене на пожари от нефтопродукти.
(3) Осигуряват се средства за ефективно раз-
пределяне на пяната посредством стационарна
система от тръби и управляващи клапани или
кранове към подходящи разпръсквачи и за ефек-
тивното є насочване посредством стационарни
разпръсквачи към другите главни места в за-
щитеното помещение.
(4) Не се допуска коефициентът на разшире-
ние на пяната да бъде по-голям от 12 към 1.
(5) Средствата за управление на системата
по ал. 1 трябва да са леснодостъпни и да се за-
действат лесно, като се групират на възможно
най-малко места, за които няма вероятност да
станат недостъпни при пожар в защитеното
пространство.
Чл. 137. Стационарните пенни пожарогасител-
ни системи с ниска кратност на пяната, намира-
щи се в машинните помещения на нови кораби от
класове B, C и D, построени на или след 1 януари
2003 г., отговарят на разпоредбите на Кодекса за
системите за пожарна безопасност.
Чл. 138. (1) Всички задължителни стацио-
нарни пенни пожарогасителни системи с висо-
ка кратност на пяната, намиращи се в машинни
помещения на нови кораби класове B, C и D,
построени преди 1 януари 2003 г., и съществува-
щи кораби B, трябва бързо да подават през ста-
ционарни разпръсквачи достатъчно количест-
во пяна за запълване на най-голямото защита-
вано помещение със скорост—най-малко 1 m
слой пяна за минута.
(2) За пожарогасителните системи по ал. 1
се осигурява количество пенообразуваща теч-
ност достатъчно за образуване на обем пяна,
равен на 5-кратния обем на най-голямото за-
щитавано помещение.
(3) Не се допуска коефициентът на разшире-
ние на пяната да превишава 1000 към 1.
(4) Тръбите за подаване на пяна, отворите за
въздушните смукатели на пеногенератора и
броят на пенообразуващите устройства трябва
да осигуряват ефективно образуване и разпре-
деляне на пяната.
(5) Тръбите за подаване на пяна от пеноге-
нератора се разполагат така, че евентуален
пожар в защитеното помещение да не попречи
на работата на пенообразуващите устройства.
(6) Пеногенераторът, източниците на захран-
ването му, пенообразуващата течност и сред-
ствата за управление на системата са леснодос-
тъпни, задействат се лесно и се групират на
възможно най-малко места, за които няма ве-
роятност да станат недостъпни при пожар в
защитеното пространство.
Чл. 139. Стационарните пенни пожарогаси-
телни системи с висока кратност на пяната,
инсталирани в машинни помещения на нови
кораби от класове B, C и D, построени на или
след 1 януари 2003 г., отговарят на изисквани-
ята на Кодекса за системите за пожарна без-
опасност.
Чл. 140. (1) Всяка задължителна стационар-
на водооросителна система в машинните отде-
ления на нови кораби от класове B, C и D, пос-
троени преди 1 януари 2003 г., и съществуващи
кораби клас B се оборудва с разпръсквачи от
одобрен тип.
(2) Броят и разположението на разпръсква-
чите трябва да осигурява ефективно средно раз-
пределение на водата с интензивност най-мал-
ко 5 l/m2 за минута в защитаваните помещени-
ята. Ако е необходимо, за дадени опасни зони
може да се предвиди по-голяма интензивност
на подаване.
(3) Разпръсквачите се монтират над сантин-
ните тръбопроводи, двойното дъно и други зони,
над които е вероятно да се получи разлив на
гориво, а също и над други специфични места в
машинните отделения, в които съществува опас-
ност от пожар.
(4) Системата по ал. 1 може да се раздели на
секции, чиито разпределителни клапани се за-
действат извън защитаваните помещения от
леснодостъпни места, които не се допуска лес-
но да стават недостъпни при пожар в защитено-
то помещение.
(5) Системата се поддържа заредена и под
необходимото налягане, а помпата, подаваща
вода за системата, се задейства автоматично
при понижение на налягането в системата.
(6) Помпата по ал. 5 осигурява едновремен-
но захранване с необходимото налягане към
всички части на системата във всеки защита-
ван отсек.
(7) Помпата по ал. 5 и постът за управлени-
ето є се инсталират извън помещението или
помещенията, които се защитават.
(8) Не се допуска пожар в зоната или зоните,
защитени с водооросителна система, да изведе
същата от строя.
(9) Не се допуска разпръсквачите да се зад-
ръстват от нечистотии във водата или от коро-
зията в тръбопроводите, струйниците, клапа-
ните и помпата.
Чл. 141. (1) На новите кораби от класове B,
C и D, построени преди 1 януари 2003 г., помпа-
та, изисквана по чл. 140, ал. 5, може да се зад-
вижва от автономен двигател с вътрешно горе-
не, но ако тя зависи от захранване, подавано от
аварийния генератор, поставен в съответствие
с разпоредбите на раздел III от глава втора, той
се устройва така, че да стартира автоматично
при повреда на главното захранване и веднага
да подаде енергия за помпата.
(2) Когато помпата по чл. 140, ал. 5 се зад-
вижва от автономен двигател с вътрешно горе-
не, тя се разполага така, че при пожар в защи-
теното помещение достъпът на въздух към дви-
гателя да не се прекъсне.
Чл. 142. Стационарните водооросителни по-
жарогасителни системи в машинните помеще-
ния на нови кораби от класове B, C и D, постро-
ени на или след 1 януари 2003 г., отговарят на
изискванията на Кодекса за системите за по-
жарна безопасност.