Държавен вестник, бр. 24, 2021 г., стр. 91

БРОЙ  24	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  91  
извън открития край на отвора и на 500 ± 50 mm извън неизложения край на отвора. 
Откритият край на тръбата се закрива, като се използва подходяща методология, за да 
се гарантира, че през края на тръбата не се получава проникване на пожар преди това 
през открития периметър на тръбата. 
2.2.4 
Всяка тръба трябва да бъде здраво закрепена и неподвижна, независимо от 
вертикалната преграда или палубата, от неизложената страна на опитния образец, 
например чрез рамка, монтирана от рамката на системата за обезопасяване. Опората и 
закрепването на тръбата трябва да я ограничават от движение по време на изпитанието. 
2.2.5 
Когато проникването на палубата е монтирано от изложената страна или е 
монтирано симетрично, се дава общо приложение. Когато проникването на палубата е 
монтирано от неизложена страна, одобрението ограничава проникването до 
изпитваната ориентация. 
2.2.5.1 Когато проникването на вертикалната преграда е монтирано симетрично, се 
дава одобрение за общо приложение. За прониквания през вертикални прегради с 
изложена или неизложена монтирана рамка се изисква по едно изпитание за всяко 
устройство, за да се получи одобрение за общо приложение. 
2.2.6 
Запечатване на проникванията за тръби и канали: преди началото на пожарното 
изпитание не трябва да има видими отвори. 
2.2.6.1 В случаите, когато опитен образец (палуба), включващ прототипа (прототипите) 
на проникване, не е монтиран в твърда рамка на системата за обезопасяване, но е 
свързан към покрива на пещта чрез странични стенни комингси, твърдостта на 
комингсите трябва да бъде еквивалентна на тази на ограничителната рамка и оценена в 
съответствие с точка 5.1 от Допълнение 1. 
2.2.6.2 В случаите, когато към изпитвателната (изпитвателните) тръба (тръби) е 
монтирана изолация, разстоянието (разстоянията) от 500 ± 50 mm, изисквано 
(изисквани) от точка 2.2.3, на което (които) тръбата трябва да се проектира, се взема (т) 
от края на изолацията, тъй като той се счита (т) за неразделна част от пробива 
(пробивите), който (които) се изпитва (т), и е необходимо незащитена тръба да бъде 
изложена на пещта. 
2.2.6.3 Във всички случаи опората и закрепването на изпитвателната (изпитвателните) 
тръба (тръби) трябва да бъде с рамка, монтирана от рамката на системата за 
обезопасяване, така че всяко движение на вертикалната преграда или палубата спрямо 
тръбата (тръбите) да бъде изпитано от проникването (проникванията). 
3 
ОБОРУДВАНЕ 
3.1 
Разположение на термодвойките върху образеца 
3.1.1 
За всеки отвор на тръбата на неизложената повърхност се закрепват две 
термодвойки на всяко от следните места: 
.1  
по повърхността на тръбата на разстояние 25 mm от центъра на 
термодвойките до мястото, където тръбата излиза от уплътнението за 
проникване; 
.2  
при проникване на тръбата на разстояние 25 mm от центъра на 
термодвойките до лицевата страна на изолацията от неизложената 
страна на опитния образец; и 
.3  
върху повърхността на изолационните материали и тези за пълнеж, 
използвани между тръбата и всеки комингс или кран, закрепени към 
преградата (при условие че разстоянието между тръбата или който и да 
е такъв комингс или кран е по-голямо от 30 mm), или върху 
повърхността на която и да е яка или покривало, използвани между