Държавен вестник, бр. 28, 2024 г., стр. 48

СТР.  48	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  28
2. договори по чл. 11, т. 4 и/или по чл. 11, 
т. 9, и/или по чл. 11, т. 17 от правилата по 
чл. 91, ал. 2 от Закона за енергетиката.
(5) Когато съоръженията за присъединяване 
са изградени по реда на чл. 28, ал. 6, те се 
поставят под напрежение след сключване на 
договор(и) между собственика на имота и на 
съоръженията и съответния мрежови опера-
тор за прехвърляне на собствеността върху 
съоръженията, правото на собственост или 
правото на строеж върху съответната част 
от имота и учредяване на сервитутни права.
(6) Срокът за присъединяването на съ-
ществуващ обект за потребление, към който 
се предвижда изграждане или увеличение на 
инсталираната мощност на несамостоятелно 
съоръжение/инсталация по чл. 26, ал. 15 от 
Закона за енергията от възобновяеми източни-
ци, е до 30 дни след издаване на становището 
по чл. 15, ал. 1.
Чл. 31. (1) Заявителят представя на съот-
ветния мрежови оператор преди поставянето 
под напрежение на електрическо съоръжение 
за високо или средно напрежение, което той 
е изградил:
1. еднолинейните схеми на електрическите 
уредби;
2. техническите данни на производителя 
за съоръженията по чл. 26, ал. 1, т. 1 или 
техните отделни компоненти;
3. описание и данни за автоматични системи 
за регулиране (по напрежение, по реактивна 
мощност и др.);
4. описание и настройки на използваните 
автоматични устройства;
5. блокова схема на организацията на 
релейната защита в уредбата на заявителя;
6. данни за настройките на релейните за-
щити в първични величини;
7. данни и схеми за средствата, чрез които 
обектът се включва в автоматизираната сис-
тема за диспечерско управление;
8. схема на присъединяване на собствен 
независим източник на електрическа енергия 
и технически данни за него.
(2) Преди поставяне под напрежение на 
електрическо съоръжение с високо и средно 
напрежение в случаите по чл. 117, ал. 5 от 
Закона за енергетиката:
1. заявителят представя документацията 
по ал. 1 и:
а) декларация за наличие на комплектуван 
и обучен експлоатационен персонал или склю-
чен договор за обслужване, експлоатационни 
инструкции, оперативни схеми и техническа 
документация, необходими за нормална екс-
плоатация;
б) екзекутивни чертежи, протоколи от 
изпитвания, характеристики и настройки на 
съоръженията, свързани със сигурната и без-
аварийна работа на електрическата мрежа, в 
обем, съгласуван между двете страни;
2. заявителят съвместно с упълномощени 
представители на съответния мрежови опе-
ратор проверяват изправността на средствата 
за връзка с оператора на мрежата, автома-
тичните системи за пожарни сигнализации и 
пожарогасене и аварийното осветление;
3. съответният мрежови оператор предоста-
вя на заявителя в писмена форма информация 
за конфигурацията и техническите параметри 
на електрическата мрежа в района на присъ-
единяваната електрическа уредба и списък на 
собствения си оперативен персонал, чрез кой-
то ще се осъществява оперативната дейност.
Чл. 32. Заявителят поставя под напрежение 
инсталациите си след границата на собственост 
при спазване на техническите изисквания за 
сигурност, качество на електрическата енергия 
и безопасност.
Чл. 33. (1) Съответният мрежови оператор 
може да използва съоръженията си, чрез които 
е присъединил един обект за потребление, за 
присъединяване на друг обект, когато не се 
нарушават договорените мощности.
(2) Съответният мрежови оператор може 
да разширява електрическата мрежа високо 
и средно напрежение, като изгражда за своя 
сметка нови части от мрежата от уредби, 
собственост на ползватели на мрежата, по 
реда на Закона за енергетиката.
Раздел VII
Граница на собственост на електрическите 
съоръжения
Чл. 34. Границата на собственост между 
електрическите съоръжения на съответния 
мрежови оператор и тези на обекта се оп-
ределя от:
1. начина на присъединяване, и
2. вида на съоръженията за присъединяване.
Чл. 35. (1) Когато електрическата енергия се 
доставя на обект за потребление от съоръже-
ния на оператор на електроразпределителна/
затворена електроразпределителна мрежа на 
ниво ниско напрежение, границата на собстве-
ност са изходящите клеми на средствата за 
търговско измерване или изходящите клеми 
на разположените непосредствено след тях 
предпазители или прекъсвачи.
(2) В случаите по ал. 1 средствата за тър-
говско измерване и другите спомагателни 
устройства се монтират в самостоятелни 
табла или шкафове, наричани по-нататък 
„електромерни табла“.
(3) В отделна секция на електромерните 
табла, съгласувано със съответния мрежови 
оператор, могат да се поставят спомагателни 
и свързани с повишаване на сигурността на 
електроснабдяването и със защитата от пре-
напрежения устройства.
(4) Електромерните табла се доставят 
и монтират от и за сметка на съответния