Държавен вестник, бр. 34, 2005 г., стр. 73

Б Р О Й  34
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  73
Чл. 334. (1) Резервоарът се дезинфекцира с
разтвор на дезинфектант, чиято концентрация
и контактно време са съгласно проектните
изисквания.
(2) Тръбопроводните системи се дезинфекци-
рат при спазване на изискванията за дезинфек-
ция, посочени в глава четиринадесета, раздел V.
(3) Всички вътрешни повърхности на резер-
воара се промиват с дезинфекционен разтвор, а
след това и с чиста питейна вода, след което
резервоарът се напълва до проектното водно
ниво с питейна вода, съдържаща остатъчен
дезинфектант с концентрация, по-ниска от ми-
нимално изискваните стойности за води, пред-
назначени за питейно-битови цели.
(4) Проби за химичен и бактериологичен
анализ се вземат след изтичане на времето за
престой на водата в резервоара, определено с
проекта, в присъствието на представител на ДСК.
(5) Резервоарът се въвежда в експлоатация,
след като резултатите от анализа потвърдят, че
водата в резервоара и в свързаните към него
водопроводи отговаря на минималните изиск-
вания за качество на водата, предназначена за
питейно-битови цели.
Чл. 335. За резултатите от анализите на во-
дата се съставят протоколи, а за дезинфекция-
та на резервоара—актове.
Чл. 336. (1) За резервоарите се съставя при-
емателно-предавателна документация, която
съдържа най-малко:
1. разрешението за ползване;
2. одобрения инвестиционен проект и/или
заверената екзекутивна документация;
3. актовете, съставени по време на строи-
телството;
4. актовете от хидравличните изпитвания и
дезинфекцията на резервоара, както и прото-
колите от анализите на водата;
5. документ от експлоатационното дружест-
во, че разполага с необходимото оборудване и
персонал за техническата експлоатация на во-
допровода;
6. указания за техническа експлоатация на
резервоара;
7. документи за удостоверено съответствие
на всички вложени продукти със съществените
изисквания към тях.
(2) Документацията по ал. 1 се съхранява от
лицето, което отговаря за техническата експ-
лоатация на резервоара.
Чл. 337. За нормалната техническа експлоа-
тация на резервоара се организира документи-
рана система за техническо и ремонтно обслуж-
ване, включваща необходимото наблюдение на
качеството на водата, периодичен контрол на
всички елементи, поддържане, почистване и де-
зинфекция.
Чл. 338. (1) Когато при техническата експ-
лоатация се установи, че резервоарът е непри-
годен да изпълнява своето предназначение, се
вземат мерки за извършване на необходимите
ремонтни и възстановителни работи.
(2) Преди повторно въвеждане на резервоа-
ра в експлоатация водните камери, които са били
изключени за ремонтни и възстановителни
работи, се почистват и дезинфекцират.
Г л а в а  ш е с т н а д е с е т а
ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИ
СИСТЕМИ В ПРОПАДЪЧНИ ПОЧВИ
Чл. 339. (1) Водопроводите и съоръженията
се полагат в земна основа от I тип по пропадъч-
ност както в непропадъчни почви.
(2) Основата под водопроводи и съоръже-
ния, полагани в земна основа от II тип по про-
падъчност, се подготвя в съответствие с проект-
ните изисквания и изискванията на Наредба № 1
от 1996 г. за проектиране на плоско фундиране
(ДВ, бр. 85 от 1996 г.).
Чл. 340. (1) Изкопаването на траншеи и из-
копи се разрешава след завършване на мероп-
риятията за осигуряване оттичането на повърх-
ностни води.
(2) Траншеите се изкопават на участъци с
големина съгласно проектните изисквания.
Чл. 341. (1) Изкопните работи се прекратя-
ват при откриване на участък с внезапно на-
растващо пропадане на земната основа до лик-
видиране на източниците на овлажняване и се
подновяват не по-рано от стабилизиране на про-
падането.
(2) За всеки отделен случай се съставя акт за
деформациите на конструкцията.
Чл. 342. (1) Удълбочаванията под съедине-
нията на тръбопровода се изпълняват след пред-
варително уплътняване на почвата.
(2) Не се допускат удълбочавания под челно
заварени съединения.
Чл. 343. (1) При земни основи от II тип по
пропадъчност не се допуска обратно засипване
на траншеите и изкопите с преовлажнени почви
или с пясъчни и дрениращи почви и материали.
(2) Под тръбите не се допуска поставяне на
подложки от пясък и други дрениращи мате-
риали.
Чл. 344. (1) Подземни или полуподземни
съоръжения на водоснабдителната система,
независимо от размерите им и почвените усло-
вия, се изграждат след предварително уплътня-
ване на почвата до проектната дълбочина, но
не по-малко от 2 m.
(2) Почвата се уплътнява върху площ, по-
голяма от площта на съоръжението, най-малко
с по 1,5 m извън очертанията му.
(3) Уплътняването на почвата в основата
на водопроводите и съоръженията се контро-
лира чрез определяне на обемната маса на
скелета на почвата в очертанията на всеки
уплътняван пласт.
Чл. 345. (1) Стоманобетонните съоръжения
се бетонират без прекъсване.
(2) При прекъсване на бетонирането фугите
се обработват за осигуряване на тяхната водо-
непропускливост.