Държавен вестник, бр. 107, 2004 г., стр. 62

С Т Р .  62
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  107
Чл. 145. (1) При определяне местоположени-
ето на газовите уреди се спазват изискванията,
посочени в инструкциите на производителя.
(2) Газовите уреди се монтират на разстояние
най-малко 0,4 m от леснозапалими материали.
(3) Разстоянието по ал. 2 може да бъде нама-
лявано, като се вземат предпазни мерки, осигу-
ряващи при номинална мощност на уреда по-
върхностна температура на леснозапалимите
материали не по-висока от 85 °С.
(4) При номинална мощност на уреда в про-
цеса на експлоатация повърхностната темпе-
ратура на елементите на носещите строителни
конструкции не може да превишава 45 °С.
Раздел IV
Изисквания към помещенията за газови уреди
Чл. 146. (1) Газовите уреди и котелните ин-
сталации (котли, пещи, агрегати и др.) се про-
ектират в подземни и надземни помещения, като
местоположението, големината и функционал-
ното им предназначение осигуряват необходи-
мите условия за техния монтаж и безопасна
експлоатация.
(2) Не се допуска монтиране на газови уреди:
1. в стълбища, с изключение на жилищните
сгради до два етажа с не повече от две жилища;
2. в санитарно-хигиенни помещения (бани,
тоалетни и др.) без осигурена естествена венти-
лация чрез външни прозорци или с принудител-
на смукателна вентилация;
3. в помещения, в които се съхраняват взри-
воопасни или леснозапалими вещества, чието
запалване може да предизвика експлозия.
Чл. 147. (1) Газови уреди тип “А” с обща
номинална мощност до 11 kW се допускат в
помещения с обем най-малко 20 m3 и с една
външна врата на фасадата или с отварящ се
прозорец.
(2) Допускат се газови уреди в помещения с
принудителна вентилация, когато работата на
газовите уреди е възможна само при работещ
смукателен вентилатор, изхвърлящ отработе-
ния въздух извън помещението в атмосферата.
(3) Допускат се газови уреди в помещения,
които отделят не повече от 30 сm3 въглероден
оксид на 1 m3 в помещението.
Чл. 148. (1) Газови уреди тип “В” се пред-
виждат в помещения, в които при под налягане
не по-голямо от 4 Ра е осигурено подаване най-
малко на 1,6 m3 въздух за 1 kW обща номинална
мощност на газовите уреди и уредите за течни
и твърди горива, когато са монтирани в поме-
щението и отнемат въздух за горене.
(2) Помещенията по ал. 1 се проектират с обем:
1. най-малко 4 m3/kW обща номинална мощ-
ност—когато помещението е най-малко с една
външна врата на фасадата или с отварящ се
прозорец (за притока на въздух за горене се
разчита на външните фуги на помещението);
2. най-малко 2 m3/kW обща номинална мощ-
ност—когато помещението е най-малко с една
външна врата на фасадата или с отварящ се про-
зорец и с приток на въздух за горене в помеще-
нието най-малко 0,8 m3/kW обща номинална
мощност (за притока на въздух за горене се раз-
чита на външни фуги и пропускателни отвори).
(3) Газови уреди тип “В1” се предвиждат в
помещения със или без врати, водещи на откри-
то, или с прозорци, които се отварят, при обем
най-малко 1 m3/kW обща номинална мощност,
ако е гарантирано подаване на достатъчно ко-
личество въздух за горене чрез външен отвор
със свободно сечение най-малко 150 cm2 или
чрез два отвора със свободно сечение най-мал-
ко 75 cm2 всеки.
(4) Допускат се газови уреди тип “В1” в по-
мещения с обем, по-малък от 1 m3/kW обща но-
минална мощност, когато:
1. помещението е с два отвора с директен
изход навън със светло сечение на всеки отвор
най-малко 75 cm2, които не могат да се пре-
граждат или затварят, разположени са на една
и съща стена, като единият е близо до пода, а
другият е на височина най-малко 1,8 m от пода;
2. помещението е с два отвора към съседно
помещение със свободно сечение на всеки от-
вор най-малко 150 cm2, като единият е близо до
пода, а другият е на височина най-малко 1,8 m
от пода, като помещенията са с общ обем най-
малко 1 m3/kW обща номинална мощност.
(5) Газови уреди тип “В1” може да се монти-
рат в помещения със или без външна врата или
прозорец, който се отваря независимо от обема
на помещението, ако помещенията са свързани
към централна инсталация за подаване на въз-
дух, а димните газове и отработеният въздух се
отвеждат заедно.
(6) Газови уреди тип “В2” и “В3” може да се
монтират в помещения със или без външна врата
или прозорец, който се отваря независимо от
обема на помещението, ако е гарантирано по-
даване на достатъчно въздух за горене чрез
външен отвор със свободно сечение най-малко
150 cm2 или чрез два отвора със свободно сече-
ние най-малко 75 cm2 всеки.
(7) В случаите по ал. 3 и 6 се допуска към
директния отвор да има въздуховод, осигуря-
ващ същия обем въздух както при свободния
отвор. Когато въздуховодът минава през пок-
рива на сградата, той не може да се извежда над
отвора на инсталацията за отвеждане на дим-
ните газове.
Чл. 149. Допуска се газови уреди тип “В” да
се монтират в помещения с принудителна сму-
кателна вентилация, ако тя не оказва влияние
на захранването с въздух за горене и на отвеж-
дането на димните газове.
Чл. 150. (1) Газови уреди тип “В2” и “В3” с
обща номинална мощност над 50 kW може да се
монтират в помещение без външна врата или
отварящ се прозорец независимо от обема на
помещението, при условие че е осигурено за-
хранване с въздух за горене чрез два външни
отвора с напречно сечение най-малко 150 cm2
плюс 2 cm2 за всеки kW над 50 kW.