Държавен вестник, бр. 66, 2004 г., стр. 36

С Т Р .  36
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  66
3. честотата за големи радиоактивни изхвър-
ляния в околната среда, при които е необходи-
мо предприемане на неотложни защитни мер-
ки за населението, трябва да бъде по-ниска от
10-5 събития на ЯЦ в година;
4. годишната индивидуална ефективна доза
от вътрешно и външно облъчване на населе-
нието на границата на радиационнозащитна-
та зона и извън нея не трябва да бъде по-ви-
сока от 50 mSv за първата година след проек-
тна авария;
5. годишната индивидуална ефективна доза
от вътрешно и външно облъчване на населе-
нието на границата на зоната за неотложни
защитни мерки не трябва да бъде по-висока от
5 mSv за първата година след надпроектна ава-
рия и не повече от 1 mSv годишно за следващи-
те години.
(3) При продължаване срока на лицензия за
експлоатация на енергиен блок на ядрена цен-
трала, която е въведена в експлоатация до вли-
зането на наредбата в сила, оценката на ядрена-
та безопасност и радиационната защита по
чл. 20, ал. 2 ЗБИЯЕ се прави при спазване изис-
кванията на чл. 22 от наредбата.
(4) Лицата, които експлоатират ядрени цен-
трали, въведени в експлоатация до влизането
на наредбата в сила, са длъжни да приведат
дейността си в съответствие с изискванията по
ал. 2 в срок две години от влизането на наред-
бата в сила.
§ 4. Когато някои от дейностите по наредба-
та се възлагат с договор на друго лице, възло-
жителят носи отговорност за осигуряване съот-
ветствието на извършените работи с изисква-
нията на наредбата.
§ 5. (1) Нарушенията на наредбата се устано-
вяват с актове, съставени по реда на ЗБИЯЕ и
Закона за административните нарушения и на-
казания.
(2) Неизпълнението на изискванията на на-
редбата се наказва като административно на-
рушение по смисъла на чл. 141, ал. 1 ЗБИЯЕ,
освен ако не подлежи на по-тежко наказание.
§ 6. Указания и тълкуване по прилагането
на наредбата се дават от председателя на Аген-
цията за ядрено регулиране.
§ 7. Наредбата се приема на основание чл. 26,
ал. 2 ЗБИЯЕ.
Приложение
към чл. 12, ал. 2
Примерен списък на постулирани изходни съ-
бития и категоризация на състоянията, които
се отчитат при анализа на безопасността на
ЯЦ с реактори с вода под налягане
1. Категория 1. Стационарни състояния и преходни
процеси при нормална експлоатация:
1.1. Пускане.
1.2. Работа на мощност.
1.3. Поддържане в горещо състояние.
1.4. Спиране до горещо състояние.
1.5. Спиране до студено състояние.
1.6. Презареждане.
1.7. Експлоатация с изолиран циркулационен кръг;
1.8. Разгряване и разхлаждане с максимално допус-
тима скорост.
1.9. Стъпаловидно изменение на товара (с 10 %).
1.10. Изменение на натоварването (със скорост 5 %
от товара в минута) в диапазон на мощност между 15 и
100 %.
1.11. Понижаване на мощността от 100 % до ниво
на собствени нужди с използване на редукционни ус-
тройства.
1.12. Допустими гранични състояния съгласно пре-
делите и условията за експлоатация.
2. Категория 2. Очаквани експлоатационни съби-
тия с честота на поява по-голяма от 10-2 за година:
2.1. Непреднамерено извличане на група органи за
регулиране при подкритично състояние на реактора.
2.2. Непреднамерено извличане на група органи за
регулиране при работа на реактора на мощност.
2.3. Статично несъответствие в местоположението
по височина на един орган за регулиране или падане на
група органи за регулиране.
2.4. Непреднамерено намаляване на концентрация-
та на бор в топлоносителя, частична загуба на разход
през активната зона.
2.5. Непреднамерено затваряне на изолиращ кла-
пан на паропровод.
2.6. Пълна загуба на товар и/или изключване на
турбогенератор.
2.7. Загуба на разход на основна питателна вода на
парогенераторите.
2.8. Неправилно функциониране на системата за
основна питателна вода на парогенераторите.
2.9. Пълна загуба на външно електрозахранване (до
2 часа).
2.10. Увеличаване товара на турбогенератор над
номиналния.
2.11. Кратковременно понижаване на налягането в
контура на топлоносителя на реактора (непреднамере-
но впръскване в компенсатора на налягане).
2.12. Непреднамерено отваряне на предпазен кла-
пан на парогенератор или понижаване на налягането
във втори контур в резултат на единичен отказ.
2.13. Непреднамерено задействане на системата за
аварийно отвеждане на топлина от активната зона.
2.14. Неправилно функциониране на системата за
нормално подхранване на контура на топлоносителя на
реактора.
2.15. Много малка загуба на топлоносител (през
импулсна линия).
3. Категория 3. Аварийни състояния с ниска често-
та на поява в диапазона между 10-2 и 10-4 за година:
3.1. Загуба на топлоносител от контура на топлоно-
сителя на реактора (малко изтичане).
3.2. Разкъсване на тръбопровод от втори контур
(малко изтичане).
3.3. Принудително намаляване на разхода на топло-
носител през реактора.
3.4. Неправилно зареждане с последваща експлоа-
тация на горивна касета в активната зона.
3.5. Извличане на един орган за регулиране при
работа на мощност.
3.6. Непреднамерено отваряне и незатваряне на
предпазен клапан на компенсатора на налягане.
3.7. Изтичане от резервоар на системата за нор-
мално подхранване на контура на топлоносителя на
реактора.
3.8. Изтичане от резервоар на система за газообраз-
ни радиоактивни изхвърляния.
3.9. Изтичане от резервоар на система за съхранява-
не на течни радиоактивни отпадъци.
3.10. Скъсване на една тръбичка на парогенератор
без предшестващ йоден спайк.
3.11. Пълна загуба на външно електрозахранване
(до 72 часа).