Държавен вестник, бр. 68, 2005 г., стр. 69

Б Р О Й  68
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  69
(горим прах, влакна или отпадъци с долна гра-
ница на взривяемост до 65 g/m3) се свързват с
атмосферата посредством взривни клапи.
Чл. 382. (1) Включването и изключването
на аварийната вентилационна инсталация се
предвижда:
1. автоматично;
2. ръчно—във или извън помещението, като
пусковите табла се проектират до входа му.
(2) При работа на аварийната вентилацион-
на инсталация нагнетателните инсталации се
изключват чрез блокировка.
Чл. 383. При пожар се предвижда изключва-
не на вентилаторите на нагнетателните венти-
лации и автоматично затваряне на противопо-
жарните клапи.
Чл. 384. Централно управление на система-
та за автоматизация на ОВК инсталации се
предвижда за производствени и общественооб-
служващи сгради, когато се изисква със задани-
ето за проектиране.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. “Енергиен обект” е обект или съвкупност
от обекти, в които или посредством които се
извършва производство на електрическа и/или
топлинна енергия с определена мощност, до-
бив или съхранение на природен газ, пренос,
както и преобразуване на параметрите или вида
на електрическа и топлинна енергия и приро-
ден газ, както и неговите спомагателни мрежи
и съоръжения, разпределение на електрическа,
топлинна енергия или природен газ, както и
неговите спомагателни мрежи и съоръжения,
без инсталациите на потребителите.
2. “Топлопреносна мрежа” е система от топ-
лопроводи и технологични съоръжения, разпо-
ложени между границите на собственост на
топлопреносното предприятие с топлоизточни-
ка и/или потребителите, служещи за пренос на
топлинна енергия от топлоизточника до потре-
бителите.
3. “Пренос на електрическа и топлинна енер-
гия или природен газ” е транспортирането на
електрическата или топлинната енергия или
природния газ през преносната мрежа.
4. “Разпределение на топлинна енергия” е
транспортирането на топлинна енергия чрез
инсталациите за битово горещо водоснабдя-
ване, отопление, климатизация и др. на пот-
ребителите.
5. “Разпределително топлинно табло” е ус-
тройство, предназначено за разпределение и
регулиране на топлина, което се прилага в
отоплителни инсталации със собствен топло-
източник.
6. “Колектор” е елемент на тръбната инс-
талация за събиране (събирателен) или раз-
пределяне (разпределителен) на течности,
пара или газове.
7. “Пиезометричен график на налягането в
топлопреносната мрежа” е графичното изобра-
жение на изменението на налягането на топло-
носителя в топлопреносната система, в т.ч. топ-
лоизточника, топлопреносната мрежа и абонат-
нитe станции, при различни оразмерителни и
експлоатационни условия.
8. “Опасни вещества” са:
а) химичните вещества, класифицирани в
една или повече категории на опасност съглас-
но Закона за защита от вредното въздействие
на химичните вещества и препарати;
б) химичните агенти, за които са опреде-
лени гранични стойности във въздуха на ра-
ботното място съгласно Наредба № 13 от
2003 г. за защита на работещите от рискове,
свързани с експозиция на химични агенти при
работа;
в) химичните вещества, посочени в Наредба
№ 3 от 2004 г. за пределно допустимите концен-
трации на химични вещества, отделяни от по-
лимерни строителни материали в жилищни и
обществени сгради (ДВ, бр. 17 от 2004 г.).
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Тази наредба се издава на основание
чл. 125, ал. 4 ЗЕ и чл. 169, ал. 3 във връзка с
чл. 169, ал. 1, т. 7 ЗУТ.
§ 3. Наредбата влиза в сила за строежи, чи-
ето проектиране започва шест месеца след об-
народването є в “Държавен вестник”.
§ 4. Наредбата отменя Нормите за проек-
тиране на отоплителни, вентилационни и кли-
матични инсталации, утвърдени със заповед
№ РД-14-02-84 от 3.II.1986 г. на министъра на
строителството и селищното устройство и от-
печатани в Бюлетина за строителство и архи-
тектура (кн. 6, 7, 8 и 9 от 1986 г.), Нормите за
проектиране на топлопреносни мрежи, одоб-
рени със заповед № 1278 от 24.VII.1972 г. на
министъра на архитектурата и благоустройс-
твото, Правилата за изпълнение и приемане
на СМР за топлоснабдителни системи от
ПИПСМР—Външни мрежи за водоснабдява-
не, канализация и топлоснабдяване (БСА, бр. 4
от 1984 г.; попр., бр. 3—4 от 1985 г.; изм. и доп.,
бр. 1 от 1993 г.) и Правилата за приемане на
отоплителни, вентилационни и климатични
инсталации (БСА, бр. 1 от 1986 г.; изм. и доп.,
бр. 6—7 от 1991 г.).
§ 5. Указания по прилагане на наредбата
дават министърът на регионалното развитие и
благоустройството и министърът на енергети-
ката и енергийните ресурси.
Министър на регионалното развитие
и благоустройството: В. Церовски
Министър на енергетиката
и енергийните ресурси: М. Севлиевски