Държавен вестник, бр. 71, 2004 г., стр. 44

С Т Р .  44
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  71
1. контрол на гама- и неутронното лъчение
на съоръженията;
2. контрол на технологичните параметри на
съоръженията за управление на ОЯГ;
3. контрол за отсъствие на забавител на не-
утрони в съоръженията;
4. контрол на топлоотвеждането и излъчва-
нето на топлина в околната среда.
Чл. 55. Проектът на съоръженията трябва
да изключва попадане на материали, които са
забавители на неутрони (например вода), в зо-
ната на съхраняване на горивото.
Чл. 56. Конструкцията на съоръженията се
проектира така, че да осигурява подкритичност,
не по-малка от 5 на сто, при запълване на съо-
ръжението с вода, а също при такова количест-
во, разпределение и плътност на водата в резул-
тат на изходни събития, които водят до макси-
мална стойност на ефективния коефициент на
размножаване на неутрони.
Раздел V
Конструкционни материали
Чл. 57. Конструкционните материали, пок-
ритието и топлинната изолация на тръбопро-
водите, оборудването и помещенията за мани-
пулиране и съхраняване на ОЯГ трябва да отго-
варят на следните условия:
1. да имат минимална сорбционна способ-
ност по отношение на характерните радионук-
лиди, корозионна устойчивост по отношение на
дезактивационните средства и охлаждащата
среда, радиационна и термична устойчивост, да
не задържат прах и да позволяват лесна дезак-
тивация;
2. да не са източници на замърсяване на ка-
сетите с ОЯГ с вещества, които биха могли да
повлияят отрицателно на техните функции или
да нарушат целостта им, както и да не са източ-
ници на замърсяване на съоръженията.
Раздел VI
Транспортно-технологично оборудване
Чл. 58. Изискванията към транспортно-тех-
нологичното оборудване целят:
1. да се осигури лесно демонтиране или из-
вличане на оборудването при провеждане на
ремонтни дейности и техническо обслужване;
2. да се сведе до минимум възможността за
възникване на допълнителни напречни, осеви
и огъващи натоварвания на касетите при тях-
ното съхраняване и манипулиране, а също и
възможността за изменение размерите на касе-
тите и компонентите на оборудването в проце-
са на експлоатация; не се допускат механични
повреди на повърхността или конструкцията на
касетите при тяхното поставяне и изваждане от
стелажи, опаковки и контейнери;
3. да се изключи възможността за:
а) неправилно използване, за падане на опа-
ковка, контейнер или касета при условия на
нормална експлоатация, за повреди на опаков-
ка, контейнер или касета, които могат да дове-
дат до авария при последващо манипулиране, и
за настъпване на изходните събития, предизвик-
ващи падане на опаковка, контейнер или касета;
б) изпадане на касети от контейнери, стела-
жи и транспортни опаковки с ОЯГ при изходни
събития, предизвикващи падането им;
в) преместване на товари над отсеците за
съхраняване на ОЯГ, когато те не са част от
транспортно-технологичното оборудване.
Чл. 59. Електродвигателите на механизмите
на транспортно-технологичното оборудване, чи-
ито откази могат да доведат до авария, трябва:
1. да се осигуряват с надеждно електрозах-
ранване с автоматично резервиране;
2. да се проектират така, че при прекъсване
на електрозахранването да е възможно завър-
шването на операциите по привеждане в без-
опасно състояние в ръчен режим.
Чл. 60. (1) Устройствата за манипулиране с
касети се конструират така, че да се изключи
разтопяването на ОЯГ вследствие на остатъч-
ното топлоотделяне и да се осигури защита на
персонала от облъчване с йонизиращи лъчения
над допустимите норми, определени с Наредба-
та за основните норми за радиационна защита,
приета в съответствие с чл. 26, ал. 3 ЗБИЯЕ.
(2) В проекта се осигурява автоматично спи-
ране на устройствата за манипулиране с касети
при земетресение с интензивност над стойнос-
тите, определени в проекта.
(3) В проекта се определят изисквания за
скорост и ускорение на преместването на ОЯГ,
които не превишават установените стойности
за съответния вид гориво.
(4) Устройствата за манипулиране с касети
с програмно управление се проектират със сред-
ства за самодиагностика, с автоматично регис-
триране на задействането на блокировки и пре-
местванията на касети.
Чл. 61. Оборудването за извършване на тех-
нологични операции под вода се проектира така,
че да се изключат механичните повреди на об-
лицовката на басейните от:
1. наличното оборудване на съоръжението;
2. изходни събития, като падане на опаков-
ки, контейнери и касети при манипулиране с
ОЯГ или на други тежки предмети.
Чл. 62. Устройствата за манипулиране с ка-
сети (УМК) се снабдяват с блокиращи устройст-
ва, които изключват:
1. повдигането на касета по-високо от ниво-
то, което осигурява слой вода, за радиационна
защита на персонала;
2. преместването на УМК при манипулира-
не на касета в басейна или от контейнера;
3. допирането на щангата на УМК до кон-
структивни елементи на басейна за отлежаване;
4. извличането на касета от басейна за отле-
жаване при превишаване на усилието на щанга-
та на презареждащата машина над допустими-
те стойности.