Държавен вестник, бр. 73, 2011 г., стр. 72

СТР.  72	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  73
8.7 При всеки пункт за обозначение се по­
казва списък или план на обхванатите места и 
местоположението на зоната по отношение на 
всеки сектор. Осигуряват се нужните инструкции 
за изпитване и поддръжка.
8.8 Пръскачките се разполагат отгоре и се 
разпределят по начин, при който се запазва 
средна норма на работа не по-малка от 5 l/m2 
на минута за номиналното пространство, което 
те обслужват.
Пръскачките се разполагат колкото е въз­
можно по-далеч от гредите или другите обекти, 
които могат да попречат на впръскването на вода, 
и на места, където леснозапалимият материал 
в помещението ще бъде добре обливан с вода.
8.9 Осигурява се резервоар под налягане с 
обем, равен на най-малко два пъти този, необ­
ходим за зареждането с вода, определен в насто­
ящата точка. Резервоарът постоянно се зарежда с 
необходимото количество прясна вода, равно на 
количеството вода, което може да се осигурява 
за една минута от помпата, определена в точка 
8.12, и се осигурява система за поддържане на 
въздушното налягане в резервоара, което неза­
висимо от необходимото количество използвана 
прясна вода от резервоара, налягането няма да 
е по-малко от работното налягане на пръскач­
ите плюс налягането, упражнявано от напора 
на водата, измерен от дъното на резервоара до 
пръскачката, разположена най-високо в сис­
темата. Осигуряват се подходящи средства за 
подсигуряване с въздух под налягане и прясна 
вода на резервоара. Осигурява се стъклен ма­
нометър за измерване на точното равнище на 
водата в резервоара.
8.10 Осигуряват се средства за предотвратяване 
преминаването на морска вода към резервоара. 
Резервоарът под налягане се оборудва с ефикасен 
предпазен вентил и с манометър. При всички 
съединения на манометъра се инсталират спи­
рателни вентили и кранове.
8.11 Инсталира се една електрическа помпа 
единствено за осигуряване на постоянно авто­
матично изпомпване на водата от пръскачките. 
Помпата се задейства автоматично при спад в 
налягането в системата, преди количеството 
прясна вода в резервоара под налягане да е 
напълно изчерпано.
8.12 Помпата и тръбопроводната система са в 
състояние да поддържат необходимото налягане 
на равнището на най-високата пръскачка, за да се 
осигури постоянно подаване на вода, достатъчно 
едновременно да покрие пространство от 280 m2 
при условията, предвидени в точка 8.8. За нови­
те кораби класове С и D с дължина, по-малка 
от 40 m, и с обща защитена площ, по-малка от 
280 m2, Изпълнителна агенция „Морска админи­
страция“ може да определи съответната площ, 
която да отговаря на капацитета на помпите 
и на алтернативните захранващи съоръжения.
8.13 Върху помпата откъм страната на зареж­
дането се поставя пробен кран с къс отворен 
край на изпускателната тръба. Ефективната част 
на вентила и тръбата е достатъчна, за да позволи 
отводняването, което се изисква от помпата, 
като същевременно се поддържа налягането в 
системата, определено в точка 8.9.
8.14 Всмукателният отвор на помпата откъм 
морето, доколкото е възможно, се монтира в 
помещението, където е помпата, и се разполага 
по начин, при който, когато корабът плава, да не 
е необходимо да се спира зареждането с морска 
вода към помпата с друга цел, освен проверка 
или ремонт на помпата.
8.15 Помпата и резервоарът за пръскачките се 
поставят на място, което е достатъчно отдалечено 
от всяко машинно отделение, и не се поставят в 
помещение, за което се изисква да е защитено 
от системата на пръскачките.
8.16 Осигуряват се не по-малко от два енер­
гийни източника за помпата за морска вода, 
автоматичната сигнализация и детекторната 
система. Когато помпата се захранва с електри­
ческа енергия, се предвиждат основен генератор 
и един авариен енергиен източник. Помпата се 
включва към главното разпределително табло 
и към аварийното разпределително табло през 
отделни фидери, предвидени единствено за тази 
цел. Фидерите се инсталират така, че да не ми­
нават през камбузите, машинните отделения и 
другите затворени помещения, които са пожа­
роопасни, освен доколкото е необходимо, когато 
се осигурява достъп до съответните разпреде­
лителни табла, и се свързват към автоматичен 
превключвател, разположен в близост до помпата 
на пръскачките. Този превключвател осигурява 
енергийното захранване от разпределителното 
табло, доколкото захранването е възможно да 
се осигурява оттам, и е така проектиран, че при 
авария в захранването автоматично да превключ­
ва на захранване от аварийното разпределително 
табло. Превключвателите на главното и на ава­
рийното разпределително табло се обозначават 
ясно и обикновено се държат затворени. Не се 
допуска друг превключвател при въпросните 
фидери. Единият от източниците на енергийно 
захранване на системата за сигнализация и 
откриване на пожар е авариен енергиен източ­
ник. Когато единият от енергийните източници 
на помпата е двигател с вътрешно горене, той 
съответства на изискванията на точка 8.15 и 
се инсталира така, че пожар в някое защитено 
помещение да не повлияе върху подаването на 
въздух в машинното отделение.
8.17 Системата за пръскачките е свързана с 
противопожарния тръбопровод на кораба посред­
ством заключващ се надолу винт на възвратен 
клапан, поставен при съединението, за да се 
предотврати изтласкване на вода от системата на 
пръскачките към противопожарния тръбопровод.
8.18 За изпитване на автоматичната сигнали­
зация на всеки сектор с пръскачки се поставя 
пробен кран и се разпръсква количество вода, 
равно на работния обем на пръскачката. Пробният 
кран за всеки сектор се разполага в близост до 
спирателния клапан в този сектор.
8.19 Осигуряват се средства за изпитване на 
автоматичното функциониране на помпата за 
намаляване на налягането в системата.