Държавен вестник, бр. 82, 2005 г., стр. 48

С Т Р .  48
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  82
(5) На корабите по ал. 1 се осигуряват средс-
тва за автоматично подаване на звуков алармен
сигнал, предупреждаващ за подаване на пожа-
рогасителен газ в помещение, в което обикнове-
но работят хора или до което те имат достъп.
(6) Аларменият сигнал по ал. 5 се задейства
достатъчно време преди подаването на пожа-
рогасителния газ.
(7) На корабите по ал. 1 се осигуряват сред-
ства за управление на всяка стационарна газова
пожарогасителна система, които са леснодос-
тъпни, задействат се просто и се групират във
възможно най-малко места, за които няма ве-
роятност да бъдат недостъпни при пожар в за-
щитено помещение.
(8) На всяко място по ал. 7 се поставят ясни
инструкции за работа със системата с оглед на
безопасността на персонала.
(9) Не се допуска автоматично освобожда-
ване на пожарогасителен газ, освен в случаите,
разрешени по отношение на локалните автома-
тично задействащи се устройства, монтирани в
машинните отделения, в допълнение към и
независимо от всяка задължителна стационар-
на пожарогасителна система, над съоръжения-
та, които са с висока пожарна опасност или в
затворени помещения вътре в тези машинни
отделения.
(10) Когато количеството на пожарогасител-
ният газ е предназначено за защита на повече
от едно помещение, количеството на наличния
газ не е нужно да бъде повече от максималното
количество, необходимо за защита на кое да е
от тези помещения.
(11) Бутилките, необходими за съхранение
на пожарогасителния газ, се разполагат извън
защитените помещения в съответствие с ал. 14.
(12) На екипажа и бреговия персонал се оси-
гуряват средства за безопасна проверка на ко-
личеството газ в бутилките.
(13) Бутилките за съхранение на пожарога-
сителния газ и свързаните с тях елементи под
налягане се конструират съгласно нормите на
кодексите за безопасна експлоатация, като се
взема предвид местоположението им и макси-
малните температури на околната среда, очак-
вани при експлоатация.
(14) Когато пожарогасителният газ се съх-
ранява извън защитено помещение, той се пос-
тавя в помещение, разположено на безопасно,
леснодостъпно и добре вентилирано място.
(15) При възможност всеки вход към поме-
щение по ал. 14 се разполага откъм откритата
палуба и във всички случаи независим от защи-
теното помещение.
(16) Вратите за достъп до помещение по ал. 14
се отварят навън, а преградите и палубите, вклю-
чително вратите и другите средства за затваря-
не на отвори в тях, които образуват граничните
прегради между такива помещения и съседни-
те затворени помещения, се изработват газо-
непроницаеми.
(17) При прилагане на изискванията за по-
жароустойчивост на преградите и палубите по
чл. 193 и 194, където е приложимо помещения-
та по ал. 14 се разглеждат като постове за уп-
равление.
(18) Не се допуска в пожарогасителните сис-
теми на новите кораби и в нови инсталации на
борда на съществуващите използването на по-
жарогасителен газ, който или сам по себе си,
или при очакваните условия на използване от-
деля токсични газове в такива количества, че
да застрашат екипажа и пътниците, или отделя
газове, които са вредни за околната среда.
Чл. 132. (1) На новите кораби от класове B, C
и D, построени на или след 1 януари 2003 г., се
използват стационарни газови пожарогасителни
системи, които съответстват на разпоредбите на
Кодекса за системите за пожарна безопасност.
(2) Всички отвори, през които може да про-
никне въздух или да изтече газ от защитено
помещение, се осигуряват със средства за зат-
варяне отвън.
(3) Когато пожарогасителният газ се съхра-
нява извън защитено помещение, съдовете с него
се поставят в помещение, разположено зад но-
совата таранна преграда, и помещението не се
използва за други цели.
(4) При възможност всеки вход към поме-
щение по ал. 3 се разполага от откритата палу-
ба и независим от защитеното помещение.
(5) Помещението за съхранение по ал. 3
може да се разположи под палубата, на не
повече от една палуба под откритата палуба и
директно достъпно чрез стълбище или трап от
откритата палуба.
(6) Помещенията, разположени под палуба-
та, или помещенията, към които не е осигурен
достъп от откритата палуба, се осигуряват с
механична вентилационна система за отвежда-
не на отработения въздух от дъното на помеще-
нието с капацитет, позволяващ обмяната на
въздуха поне 6 пъти на час.
(7) Вратите за достъп се отварят навън, а
преградите и палубите, включително вратите и
другите средства за затваряне на отворите в тях,
които образуват гранични прегради между та-
кива помещения и съседните затворени поме-
щения, се изработват газонепроницаеми.
(8) При прилагане на изискванията по чл. 193
и 194 помещенията за съхранение на пожарога-
сителния газ по ал. 3 се разглеждат като посто-
ве за управление на пожари.
Чл. 133. (1) На новите кораби от класове А,
B, C и D и съществуващите кораби клас B се
осигурява допълнително количество пожарога-
сителен газ, когато обемът на свободния въз-
дух, съдържащ се във въздушните колектори в
което и да е помещение, е такъв, че ако в случай
на пожар този въздух се освободи в помещени-
ето, това освобождаване би засегнало сериозно
ефикасността на стационарната противопожар-
на система.