Държавен вестник, бр. 96, 2009 г., стр. 29

БРОЙ  96	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  29  
на обединяването им в общ магистрален въз-
духопровод са предвидени клапи от строителни 
продукти с клас по реакция на огън А2.
(5) Шахтите, в които са разположени въз-
духопроводи на вентилационни системи в са-
нитарно-хигиенни помещения и други подобни 
системи, се изпълняват от продукти с клас по 
реакция на огън не по-нисък от А2, с граница 
на огнеустойчивост не по-ниска от EI 60 и с 
капаци на ревизионните отвори EI 30. В местата 
на пресичане на пожарозащитните прегради се 
вземат мерки за неразпространяване на огън 
и димни продукти в продължение на един час.
Чл. 67. (1) В помещенията от категории 
на производство по пожарна опасност Ф5А и 
Ф5Б се осигурява подналягане, като обемът 
на приточния въздух се приема до 90 % от 
обема на засмуквания въздух. Подналягането 
се осигурява от автоматични контролери за 
дебит и налягане.
(2) Въздухопроводи, през които преминават 
газове и пари с плътност, по-малкa от плът-
ността на въздуха, се проектират и изпълняват 
по цялата им дължина с възходящ наклон към 
вентилатора така, че да не се допуска задър-
жане на газ в тях.
Чл. 68. Ежекторно засмукване (вместо вен-
тилатори) се проектира за местни смукателни 
инсталации при отделяне на:
1. прах, който се взривява не само от удар, 
но и от триене;
2. големи количества взривоопасни газове 
и пари (ацетилен, етер и др.).
Чл. 69. При проектирането на смукателни 
инсталации, обслужващи взривоопасни техноло-
гични съоръжения (бояджийни и лакозаливни 
камери, шприц-кабини и др.), се предвиждат 
блокировки за осигуряване изключването на 
технологичните съоръжения при спиране на 
вентилацията.
Чл. 70. Сушилните съоръжения се осигуряват 
с автоматични устройства за поддържане на 
нагряването в тях до допустимата технологична 
температура.
Чл. 71. (1) За производства, при които е 
възможно отделянето и натрупването на по-
жароопасни или взривоопасни прахове, освен 
аспирационна инсталация се предвижда и 
хидрообезпрашаване, при условие че то не 
влияе на технологичния процес.
(2) Не се допуска хидрообезпрашаване или 
овлажняване на въздуха в помещения, в които 
при смесването на влага и прах се образуват 
взривоопасни смеси или газове (при произ-
водство на калциев карбид, при рудомелене в 
заводи за сярна киселина и др.).
(3) Не се допуска проектирането на филтри за 
вентилационни инсталации, отделящи токсични 
вещества при горене, за сгради, предназначени 
за едновременно пребиваване на повече от 100 
човека, и за високи сгради.
Чл. 72. (1) За помещения от категории по 
пожарна опасност Ф5Б и Ф5В, в които се отделя 
и натрупва прах, се предвиждат стационарни 
или подвижни прахосмукачки.
(2) При наличие на взривоопасен прах се 
предвиждат взривозащитени прахосмукачки.
Чл. 73. (1) При оразмеряването на венти-
лационни системи за създаване на повишено 
налягане в сгради с височина над 28 m макси-
мално налягане се осигурява в стълбищата и 
асансьорните шахти. Разликата в налягането 
между стълбищата и шахтите и съседните поме-
щения (преддверие и коридори) е в границите 
от 20 до 80 Ра.
(2) Вентилаторите за повишаване на наляга-
нето и за отдимяване се включват от автома-
тична пожароизвестителна инсталация, както 
и ръчно дистанционно от коридорите на всеки 
етаж, а за сгради без автоматични пожароиз-
вестителни инсталации – посредством ръчни 
бутонни известители.
(3) Мястото за засмукване на свеж въздух от 
нагнетателния вентилатор се защитава срещу 
проникване на продукти на горенето.
(4) 3а подаване на въздух в стълбището се 
предвиждат вертикални шахти с огнеустойчи-
вост най-малко EI 60, с отвори на етажните 
площадки. За асансьорите се допуска директно 
подаване на въздух в асансьорните шахти.
Чл. 74. (1) За отдимяване на етажни ко-
ридори, холове и вестибюли във високите 
сгради се предвиждат вентилационни шахти с 
огнеустойчивост най-малко EI 120, изпълнени 
от строителни продукти с клас по реакция на 
огън не по-нисък от А2, за принудително зас-
мукване на продуктите на горене от всеки етаж 
и за нагнетяване на свеж въздух. Допустимото 
разстояние между смукателните вентилационни 
отвори е не повече от 20 m.
(2) Включването на вентилаторите и зас-
мукването на свеж въздух се извършват при 
спазване на изискванията на чл. 73, ал. 3 и 4.
(3) Разрешава се да не се предвижда отди-
мяване на етажния коридор в жилищни сгради, 
при условие че максималното разстояние от 
входа на най-отдалеченото жилище до незади-
мимото стълбище е до 5 m или коридорът е 
естествено осветен.
Чл. 75. За помещенията в подземните ета-
жи на сградите, проектирани като складове за 
горими материали, се предвижда естествена 
или принудителна вентилация.
Чл. 76. Въздухопроводи, които пресичат 
транзитно помещения, етажи и междуетажни 
конструкции, разделени с пожарозащитни пре-
гради, се защитават допълнително до достигане 
на огнеустойчивост най-малко EI 45. В този 
случай не се предвиждат пожарни клапи.