Държавен вестник, бр. 68, 2007 г., стр. 67

Б Р О Й  68
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  67
Чл. 7. Развитието на електропреносната мрежа
включва изграждане на нови и реконструкция на
нейните елементи, компенсиращи устройства и спо-
магателните мрежи и системи за управление.
Раздел II
Цели и обхват на планирането
Чл. 8. Планирането на развитието на електро-
преносната мрежа трябва да осигури своевремен-
ното и хармонично изграждане и въвеждане в екс-
плоатация на нови елементи на електропреносна-
та мрежа, с което да се осигури икономична и
сигурна работа на електроенергийната система, при
спазване на посочените в чл. 13 критерии за сигур-
ност и действащите стандарти за качество на елек-
троснабдяването.
Чл. 9. Планът за развитие на електропреносната
мрежа трябва да посочва новите елементи, които е
необходимо да бъдат изградени, техните основни
технически характеристики, мястото им в електро-
преносната мрежа, сроковете и условията за въвеж-
дането им в експлоатация.
Раздел III
Процедура на планиране
Чл. 10. (1) В съответствие със задълженията,
произтичащи от Закона за енергетиката (ЗЕ) и изда-
дената лицензия на преносното предприятие, елек-
троенергийният системен оператор разработва и
представя петгодишен план за развитие на елект-
ропреносната мрежа, който се актуализира мини-
мум на две години съгласно чл. 9, ал. 2 ЗЕ.
(2) Планът за развитие на електропреносната
мрежа е документ, който описва бъдещите промени
и развитието на електропреносната мрежа. В него
се определят по години очакваните работни харак-
теристики на електропреносната мрежа.
(3) Процесът на планиране трябва да осигурява
необходимото време за подготовка на проектите и
предложенията от различните заинтересовани стра-
ни по недискриминационен начин, както и доста-
тъчно време за осъществяване на инвестиционните
намерения.
Чл. 11. Планът трябва да посочва онези точки
от електропреносната мрежа, които са най-подхо-
дящи за изграждане на нови връзки за бъдещ пре-
нос на електроенергия с оглед насърчаване на кон-
куренцията и развитието на електропреносната
мрежа.
Чл. 12. Планът за развитие на електропреносна-
та мрежа трябва да се основава на заявени, догово-
рени или планирани от ползвателите на електропре-
носната мрежа нови производствени мощности или
товари и да съдържа следната информация за съот-
ветния планов период:
1. преносна възможност по основни направле-
ния;
2. потоци на мощност при максимално натовар-
ване на електроенергийната система;
3. натоварване във възлите на присъединяване
на ползвателите на електропреносната мрежа;
4. нива на токовете на къси съединения на шини
750, 400, 220 и 110 kV на подстанциите;
5. загуби на мощност и енергия от пренос и транс-
формация в електропреносната мрежа при макси-
мално натоварване на електроенергийната система;
6. предложения за развитие на електропреносна-
та мрежа и/или промени в топологията;
7. заявени, договорени или планови обмени на
мощност с външните (чуждестранни) партньори;
8. предложения за изграждане на нови междусис-
темни електропроводи;
9. мощностен и електроенергиен баланс на стра-
ната;
10. план за развитие на нови производствени
мощности при минимални обществени разходи, в
това число списък на необходимите нови производ-
ствени мощности за гарантиране зададената степен
на надеждност.
Чл. 13. (1) В процеса на експлоатация при нор-
мален режим на работа електропреносната мрежа
трябва да отговаря поне на критерия за сигурност
“n—1”, което означава, че:
1. изключването на един, който и да е елемент
от електропреносната мрежа (електропровод, тран-
сформаторна единица, генераторен блок или ком-
пенсиращо устройство), както и на група елемен-
ти на електропреносната мрежа (събирателни
шини в разпределително устройство високо нап-
режение и др.), които могат да бъдат изключени
едновременно от действието на едно защитно уст-
ройство или от действието на няколко защитни
устройства, но в резултат на единична повреда, не
трябва да довежда до:
а) отклонения на напреженията в който и да е от
възлите на електропреносната мрежа извън грани-
ците, посочени в чл. 21, ал. 2;
б) прекъсване на захранването на потребители
на електроенергия;
в) претоварване на оставащите в работа елемен-
ти на електропреносната мрежа;
г) нарушаване на качеството на електроснабдя-
ването;
д) намаляване на запаса по устойчивост под до-
пустимите стойности, както следва:
—20 % за нормална схема на работа;
—8 % за следавариен режим;
е) нарушения в режима на работа на съседни
електроенергийни системи, с които електроенергий-
ната система на България работи в паралел;
2. изключването на двоен електропровод на
обща стълбовна линия се приема като единична
повреда.
(2) При присъединяване на АЕЦ към електро-
преносната мрежа се прилага критерий за сигур-
ност “n—2”, което означава, че изключването на
два, които и да са елементи от електропреносната
мрежа, не трябва да довежда до изброените в ал. 1,
т. 1 последствия.
Чл. 14. Конфигурацията на електропреносната
мрежа трябва да позволява провеждането на плано-
ви ремонтни работи на съоръженията, без да се на-
рушават посочените в чл. 13 критерии за сигурност.
Чл. 15. Изборът на критериите за сигурност тряб-
ва да се извършва на базата на сравнителен технико-
икономически анализ на следните фактори:
1. вероятност от възникване на даден вид авария;
2. последствия от възникване на този тип авария;
3. разходи, необходими за покриване на постоян-
ния риск;
4. цена на защитните мерки за предпазване от
развитието на дадената авария.
Чл. 16. Планът за развитие на електропренос-
ната мрежа, в това число списък на необходимите
за задоволяване нуждите на страната нови произ-
водствени мощности, се утвърждава от министъра