Държавен вестник, бр. 99, 2004 г., стр. 18

С Т Р .  18
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  99
или със спрени вентилатори. Продължителност-
та на този режим се определя с вътрешни инс-
трукции след изпитванията и инструкциите на
производителя.
Чл. 99. (1) При включване в действие на вод-
но-масленото охлаждане на трансформаторите
редът за включване на помпите е: маслената
помпа, а след това—водната. Водната помпа се
включва при температура на маслото не по-
ниска от +10 °С.
(2) При спиране на охлаждането редът за из-
ключване на помпите е обратен на този по ал. 1.
(3) При експлоатацията на трансформато-
рите не се допуска замръзването на маслоохла-
дителя, помпите и водните магистрали.
Чл. 100. (1) По паспортните данни за всеки
трансформатор се определя максимално допус-
тима температура на горните слоеве на маслото.
За трансформатори без принудена циркулация
на маслото тази температура е не по-висока от
+95 °С. При товари, по-малки от номиналните,
температурата на маслото да не превишава тем-
пературата на околния въздух с повече от 60 °С.
(2) Обслужващият персонал следи темпера-
турата на горните слоеве на маслото по монти-
раните термометри и термосигнализатори, а
така също и повишението на налягането при
херметичните трансформатори, като при наля-
гане над 50 kPa се намалява натоварването на
трансформатора.
(3) Трансформаторите, снабдени с вентила-
тори за въздушно охлаждане могат да работят
със спрени вентилатори, ако температурата на
горните слоеве на маслото не превишава +50 °С
и товарът им е по-малък от номиналния. При
температура на маслото над +55 °С или товар,
равен на номиналния, независимо от темпера-
турата на маслото вентилаторите се включат
автоматично.
Чл. 101. Допуска се в аварийни режими крат-
ковременно претоварване по ток на трансфор-
маторите при всички режими на охлаждане
независимо от предшестващото натоварване и
температура на охлаждащата среда, ако не е
посочено друго в инструкцията на производи-
теля, в следните граници:
Маслени трансформатори:
Претоварване по ток, %
 30
45  60  75  100
Продължителност на
претоварването, минути 120
80  45
20
10
Сухи трансформатори:
Претоварване по ток, %
 20
30
40
50
60
Продължителност на
претоварването, минути
 60
45
32
18
5
Чл. 102. В авариен режим продължителност-
та и големината на претоварването на трансфор-
маторите с принудително охлаждане на маслото
се определят по данните на производителя.
Чл. 103. При претоварване над допустимото
дежурният персонал предприема разтоварване
на трансформаторите в съответствие с вътреш-
ните инструкции.
Чл. 104. На трансформаторите със степену-
вана изолация, които имат намалена изолация
на неутралата и за които се допуска да работят
със заземена чрез вентилен отвод неутрала, се
предвижда релейна защита, изключваща въз-
можността трансформаторът да работи в учас-
тъци на мрежа с изолиран или неефективно
заземен звезден център.
Чл. 105. (1) Преди включване под напреже-
ние на излезли от текущ или основен ремонт
трансформатори се извършва оглед и изпитва-
не в съответствие с приложение № 4.
(2) Резултатите от огледа и изпитването се
оформят в протоколи и се записват в досието на
трансформатора.
Чл. 106. Възможността за включване на тран-
сформатор под напрежение без сушене, а също
и необходимостта от сушене се определят по
указанията на производителя.
Чл. 107. (1) При автоматично изключване
на трансформатор от действието на газова или
диференциална защита включването на транс-
форматорите под напрежение се извършва след
отстраняване на причината за изключването.
(2) При изключване, което причинява пре-
късване на електроснабдяването, се допуска
едно повторно включване на трансформатора в
случаите, когато трансформаторът има дифе-
ренциална и газова защита и изключването е
станало само от една от тези защити, а другата
защита не е задействала и трансформаторът
няма видими признаци за повреда.
(3) При появяване на сигнал от газовото реле
задължително се извършва оглед на трансфор-
матора. При откриване в газовото реле на гори-
ми газове трансформаторът се изключва до ус-
тановяване на причината за газоотделянето.
(4) Ако газът в релето е безцветен и не гори,
трансформаторът може да остане включен под
наблюдение от оперативния персонал.
Чл. 108. За да се намалят загубите на елек-
трическа енергия, за всяка уредба се определя и
се спазва оптималният брой на паралелно ра-
ботещите трансформатори в зависимост от то-
варовия график.
Чл. 109. Монтираните резервни трансформа-
тори се поддържат в състояние на готовност за
включване в работа.
Чл. 110. (1) Допуска се паралелна работа на
трансформаторите, ако нито една от намотки-
те не е натоварена с ток, по-голям от допусти-
мия за дадената намотка.
(2) Паралелната работа на трансформато-
рите се допуска при следните условия:
1. трансформаторите имат еднакви групи на
свързване, а отношението между мощностите
им е не по-голямо от 1:3 или 1:4;
2. коефициентите на трансформация са ед-
накви или се различават с не повече от ± 0,5 %;
3. напреженията на късо съединение се раз-
личават с не повече от ± 10 % от средната арит-
метична стойност на напрежението на късо съ-
единение на включените в паралелна работа
трансформатори;