Държавен вестник, бр. 26, 2008 г., стр. 44

С Т Р .  44
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  26
Чл. 117. Всички съоръжения на РУВН рабо-
тят сигурно както в условията на всички въз-
можни работни режими, така и при къси съеди-
нения и пренапрежения в съответствие с изиск-
ванията на Наредба № 3 за устройството на елек-
трическите уредби и електропроводните линии.
Чл. 118. (1) Прозорците на РУВН са винаги
затворени. Отворите в преградните стени меж-
ду апаратите и съоръженията, съдържащи мас-
ло, са запушени. Всички отвори за преминава-
не на кабели са уплътнени.
(2) Всички отвори по външните стени на
помещенията се обезопасяват с предпазни мре-
жи за отстраняване на възможността за влиза-
не на животни и птици.
Чл. 119. Разстоянието от дървета с височи-
на над 4 m до открита РУВН е такова, че е из-
ключена възможността за повреда на съоръже-
нията при падане на тези дървета.
Чл. 120. Пътищата за придвижване на пре-
возни средства до РУВН на подстанциите се
поддържат в добро състояние през всяко време
на годината.
Чл. 121. (1) Кабелните канали на откритите
и закритите РУВН са покрити с негорими пло-
чи, местата, където се допуска преминаване на
превозни средства над кабелни канали, се отбе-
лязват със съответни знаци.
(2) Кабелните тунели и канали на РУВН се
поддържат чисти, а дренажите им осигуряват
отвеждане на водите.
Чл. 122. Температурата на въздуха в поме-
щенията на закритите РУВН не е по-висока от
+40 °С и не превишава температурата на външ-
ния въздух с повече от 15 °С.
Чл. 123. Отопление трябва да се предвижда
само за РУВН с постоянно дежурство, и то само
в тези помещения, в които постоянно се нами-
рат дежурните.
Чл. 124. Дренажите и каналите за отвежда-
не на масло под маслонапълнените апарати и
съоръжения се поддържат в добро техническо
състояние.
Чл. 125. Всички показващи и сигнални еле-
менти, които характеризират състоянието на
съоръженията, са разположени откъм страна-
та на проходите и са достъпни за наблюдения
без изключване на напрежението. Маслото не
трябва да прелива от маслонапълнените апара-
ти при промяна на температурата.
Чл. 126. (1) Когато температурата в закри-
тите и откритите РУВН може да стане по-нис-
ка от минус 25 °С, маслените прекъсвачи, тех-
ните задвижващи устройства, клапаните на
въздушните прекъсвачи и техните командни
шкафове трябва да имат отопление.
(2) Температурата, при която се включва отоп-
лението, се определя с вътрешна инструкция.
Чл. 127. Всички шарнирни съединения и
лагери на прекъсвачите се мажат със студоус-
тойчиви смазки, а успокоителите на въздушни-
те прекъсвачи се запълват с масло, чиято тем-
пература на замръзване е с 10 °С по-ниска от
минималната зимна температура на дадената
местност.
Чл. 128. Компресорните инсталации за сгъс-
тен въздух, обслужващи въздухоструйните пре-
късвачи, прекъсвачите и разединителите с
пневматично задвижване, трябва да могат да
попълват двучасовия разход на въздух за вен-
тилация на апаратите и пропуските в система-
та за около 30 min.
Чл. 129. При спрени компресори обемът на
въздушните резервоари с компресорно наляга-
не трябва да осигурява покриването на сумар-
ния разход на въздух за едновременно изключ-
ване на най-големия брой прекъсвачи при ре-
жима на работа на уредбата и като се вземе
предвид действието на защитите и на устройс-
твата за автоматично повторно включване.
Чл. 130. Пропускателната способност на ре-
дукционните клапани осигурява възстановява-
не на запаса от въздух в резервоарите на всички
прекъсвачи, които могат да работят едновремен-
но при възприетите режим на работа и електри-
ческа схема на уредбата за период 3ч5 min.
Чл. 131. Налягането на въздуха в резервоа-
рите на прекъсвачите е не по-ниско от предви-
деното от производителя. Състоянието на ком-
пресорната инсталация, на въздухопроводите на
разпределителната мрежа и на прекъсвачите е
такова, че неработната пауза на компресорите
е не по-малка от 30 min.
Чл. 132. Относителната влажност на нагне-
тявания въздух, който се подава към въздушни-
те прекъсвачи или към други апарати на раз-
пределителната уредба, е не по-голяма от 50 %.
Чл. 133. (1) Сушенето на сгъстения въздух
може да се осъществи както по термодинами-
чен начин чрез повишаване на компресорното
налягане на въздуха над работното не по-малко
от два пъти, така и с помощта на влагопоглъ-
щатели или и по двата начина едновременно.
(2) Ако отношението на налягането на на-
гнетения въздух от компресора към работното
налягане е по-малко от 2, към частта на инста-
лацията с компресорното налягане се монти-
рат постоянно действащи влагопоглъщатели.
(3) Местата за събиране и изпускане на кон-
дензираната влага се затоплят. Нагревателите
на отоплението се включват при необходимост
по време на изпускане на влагата—при ниски
температури на външния въздух.
Чл. 134. Вътрешните кухини на изолаторите
на въздухоструйните прекъсвачи се продухват
непрекъснато, когато това е предвидено в кон-
струкцията. Продухването и разходът на необ-
ходимия за това въздух се контролират.
Чл. 135. (1) Към въздухоструйните прекъс-
вачи и към другите апарати се подава чист и без
механични примеси сгъстен въздух.
(2) Въздухът се пречиства с филтри, монти-
рани пред компресорите, прекъсвачите или
апаратите.