Държавен вестник, бр. 8, 2016 г., стр. 109

БРОЙ  8	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  109  
под 0,6 mPa в най-отдалеченото (най-неблаго-
приятното) място на свързване, когато се чер-
пи вода от два други хидранта, освен когато 
уредите и стационарните инсталации за гасе-
не не изискват по-високо минимално работно 
налягане. При оразмеряването на противопо-
жарния водопровод трябва да се гарантира, 
че не по-късно от 5 – 7 минути след известя-
ването за пожара посочените изисквания за 
дебит и напор са изпълнени и в най-отдалече-
ната (най-неблагоприятната) точка на проти-
вопожарния водопровод.
Чл. 514. За снабдяването с вода за гасене в 
тунела и на порталите се монтират надземни 
пожарни хидранти колонков тип по БДС EN 
14384 „Надземни пожарни хидранти колонков 
тип“ с номинален диаметър DN80 и изпус-
кателни отвори със съединител тип „щорц“ 
с диаметър 75 mm. Отворите на хидрантите 
трябва да бъдат над нивото на тротоара на 
височина не по-малка от 65 cm и не по-голя-
ма от 110 cm.
Чл. 515. Не се допуска монтирането на 
спирателни кранове на противопожарните 
водопроводи във вертикални шахти.
Чл. 516. За изключването на отделни учас-
тъци от пожарната водопроводна мрежа, как-
то и за насочването на цялото водно количе-
ство към пожарния участък, мрежата се обо-
рудва със спирателни кранове с електрическо 
и ръчно задвижване, както следва:
1. на 
всички 
разклонения 
на 
тръбо- 
провода;
2. в линейните участъци от водопроводна-
та мрежа, които нямат отклонения – на раз-
стояние, определено в проекта на мрежата за 
пожарогасене, но не по-голямо от 600 m;
3. спирателните кранове се номерират по-
следователно.
Чл. 517. Когато необходимият разход за 
пожарогасене или напор на водата не може 
да бъде създаден по гравитационен път, в 
близост до противопожарните резервоари се 
изграждат помпени станции с работен и ре-
зервен (резервиране 100 %) помпен агрегат. 
Помпените агрегати трябва да имат двойно 
независимо електрическо захранване с ав-
томатично превключване и да са осигурени 
срещу замръзване.
Чл. 518. Производителността на пожар-
ните помпи трябва да осигурява проектния 
разход за пожарогасене, но не по-малък от 
80 m3/h, в диапазона на налягания, даден в 
чл. 512 и 513. Помещенията на помпените 
уредби се защитават от замръзване.
Чл. 519. От противопожарния резервоар 
между сградите и съоръженията се полага 
отделен външен водопровод с диаметър, ораз- 
мерен по необходимия за пожарогасене в 
сградите на повърхността разход на вода и 
работно налягане.
Чл. 520. Водата за пожарогасене в туне-
ла се взема от надземни пожарни хидранти, 
разположени в места на свързване, обособени 
като пожарни ниши.
Чл. 521. Пожарната ниша се оборудва със:
1. хидрант и два спирателни крана DN52 
и DN75 със съответните съединители тип 
„щорц“;
2. три водонепропускливи плоски пожар-
ни маркуча от тип C (номинален диаметър 
52 mm) с обща дължина 60 m (3×20 m) и един с 
номинален диаметър 75 mm и дължина 20 m;
3. два променителя тип „щорц“ ∅ 75/
∅ 52 mm;
4. един комбиниран (многофункционален) 
„C“ струйник (с дюза – 13 mm, и щорц – 52 mm) 
със сферичен вентил, за компактна, разпръс-
ната струя и защитна конична водна завеса, 
с напълно регулируем дебит и плавно регули-
руема форма на факела на струята по време 
на употреба;
5. един „C“ струйник (с дюза – 13 mm, и 
щорц – 52 mm) със сферичен вентил за гасене 
с компактна водна струя;
6. един главен струйник (с дюза – 19 mm, и 
щорц – 75 mm) със сферичен вентил за гасене 
с компактна водна струя;
7. един дозатор (за 200 dm3/min, 3 %), свър-
зан към спирателния кран DN52, и AFFF пе-
нообразувател – в 25-литрова туба;
8. два ключа за скопчаване на съединения 
тип „щорц“ 52 mm и 75 mm;
9. два преносими 6-килограмови АВС пра-
хови пожарогасителя; 
10. едно водозащитено луминесцентно ос-
ветително тяло (36 W); 
11. един влагозащитен контакт шуко – за 
външен монтаж (16 А/230 V).
Чл. 522. Всяка пожарна ниша или място 
на пожарен хидрант се обозначава със знак 
за безопасност „Пожарен шланг“ и с пореден 
номер (фиг. 37).
Фиг. 37. Обозначаване на пожарна ниша
Чл. 523. Когато в пожарната ниша има 
указателна инструкция за действие с оборуд-
ването за гасене, надписът на нея трябва да е 
на два езика.
Чл. 524. Пред всеки портал на не повече 
от 20 m от тръбата на тунела се предвижда 
място за пълнене, където пожарните автомо-
били могат да се зареждат с вода.
Чл. 525. Мястото за зареждане се разпола-
га в края на зоната за разгръщане, но само 
ако този край не е на разстояние, по-голямо 
от 20 m от портала на тунела.
Чл. 526. Пожарогасителните маршрути в 
тунел са:
1. зоната за движение в тунел – тръба на 
тунел, която изпълнява функцията на защи-