Държавен вестник, бр. 50, 2000 г., стр. 66

С Т Р .  66
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  50
Чл. 982. Резервните питателни помпи тряб-
ва да се намират в състояние на постоянна го-
товност за пускане в действие. За целта:
1. шибрите на нагнетяващите и засмукващи-
те тръбопроводи към резервните питателни
помпи трябва да бъдат отворени;
2. към спиращия клапан на турбинното зад-
вижване трябва да бъде подадена пара, а турбина-
та трябва да бъде подгрята и сигурно дренирана.
Чл. 983. Резервните питателни помпи тряб-
ва да се изпробват 1 път в месеца.
Чл. 984. Периодично (по график) трябва да
се проверява действието на устройството на
автоматично въвеждане на резерва (АВР) при
включването на питателните помпи с електри-
ческо задвижване.
Чл. 985. Автоматът за безопасност на турби-
ната за задвижване на питателната помпа тряб-
ва да се изпитва най-малко 1 път на 6 месеца,
както и след ремонт или продължителен прес-
той (повече от 1 месец) на помпения агрегат.
Чл. 986. Основен ремонт на питателните
помпи трябва да се извършва след 12 000—
15 000 h работа. В случай че производителност-
та на помпата намалее, ремонтът може да се
извърши и по-рано от посочения срок.
Чл. 987. (1) Ремонтът на деаераторите, ре-
дукционно-охлаждащите, изпарителните и па-
ропреобразуващите уредби и резервоари се из-
вършва при необходимост.
(2) След изпразване и почистване на резер-
воарите трябва се проверява състоянието на
антикорозионните покрития на вътрешните им
повърхности.
(3) Деаераторът трябва да бъде незабавно
изключен от действие при възникване на про-
пуски на пара от заваръчните шевове на акуму-
лиращия резервоар или на колонката.
Г л а в а  д е в е т а
ТОПЛОФИКАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ
В ЦЕНТРАЛИТЕ
Чл. 988. Режимът на топлофикационните
инсталации (температура на мрежовата вода,
налягане в обратния тръбопровод, налягане или
разход на мрежова вода в подаващия тръбопро-
вод) трябва да се поддържа в строго съответс-
твие с графика на външната температура и за-
данието на диспечера на топлинната мрежа.
Чл. 989. Отклоненията от зададения режим
не трябва да превишават:
1. температурата на постъпващата в топлин-
ната мрежа вода—±2°С;
2. налягането в обратния тръбопровод—
0,02 МРа;
3. налягането в подаващия тръбопровод—
±5 %;
4. дебита на мрежовата вода—±3 %;
5. налягането и температурата на парата на
потребителите—±5 %.
Чл. 990. Допуска се средната денонощна
температура на обратната вода от топлинната
мрежа да превишава зададената с не повече от
2°С. Намаленията на температурата на обрат-
ната вода спрямо графика не се ограничават.
Чл. 991. За всеки нагревател и за група наг-
реватели чрез изчисления и изпитвания трябва
да се установяват:
1. топлинната производителност и съответ-
ните за нея параметри на нагряващата пара и
мрежовата вода;
2. максималната температура на мрежова-
та вода;
3. максимално допустимите налягания на
водата и парата;
4. дебитът на мрежовата вода и съответните
му загуби на налягане.
Чл. 992. Чрез изпитвания трябва да се опре-
делят максималните загуби на налягане във
водогрейните котли, тръбопроводите и помощ-
ните съоръжения на топлофикационната инс-
талация (измервателни диафрагми, утайници,
възвратни клапани и др.).
Чл. 993. Температурата на водата на изхо-
да от топлинната мрежа трябва да се изменя
постепенно и равномерно със скорост не по-
голяма от 30°С/h.
Чл. 994. При работа на мрежовите подгрева-
тели трябва да се осигуряват:
1. контрол на нивото на кондензата и на ус-
тройството за автоматично поддържане на ни-
вото и отделяне на кондензата;
2. отвеждане на некондензиралите газове от
парното пространство в атмосферата или в кон-
дензатора на турбината.
Чл. 995. (1) Захранване (доливане) на топ-
линната мрежа трябва да се извършва непре-
къснато и да се поддържа необходимото наля-
гане в засмукващите части на мрежовите пом-
пи при динамичен режим на топлинната мре-
жа, както и да се осигурява необходимото наля-
гане при статичен режим. Когато разликата
между наляганията при статичен и при дина-
мичен режим е над 0,1 МРа, допуска се монти-
рането на две групи захранващи помпи с раз-
лични налягания.
(2) Водата за доливане трябва да се подава в
обратния колектор на топлинната мрежа или
във всяка включена към него магистрала. При
отворена система вода се долива и в подаващия
колектор и във всяка включена към него ма-
гистрала за работа през летния период.
Чл. 996. (1) За промиване на топлопроводи-
те и за доливането им в аварийни случаи трябва
да се осигури вода от питейния или от техничес-
кия водопровод.
(2) Всеки случай на подаване на необрабо-
тената вода трябва да се отбелязва в опера-
тивния дневник, като се посочват количест-
вото на подадената вода и източникът на во-
доснабдяването.
Чл. 997. В тръбопроводите за доливане с тех-
ническа или водопроводна вода трябва да има
контролен кран между два затворени шибъра.
При нормална работа на топлинните мрежи
контролният кран трябва да бъде отворен.
Чл. 998. При наличие на резервоари-акуму-
латори трябва да се контролира режимът на
тяхната работа. Вътрешната и външната им
повърхност трябва да бъдат защитени от коро-
зия, а повърхността на водата—от аерация.