Държавен вестник, бр. 75, 2013 г., стр. 46

СТР.  46	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  75
1. за продуктите от дърво – С-d0, s1, съглас-
но БДС EN 13501-1 „Класификация на строи-
телни продукти и елементи по отношение на 
реакцията им на огън. Част 1: Класификация 
въз основа на резултати от изпитвания на 
реакция на огън“; 
2. за продуктите от пластмаса – V-0, съ-
гласно БДС ЕN 60695-11-10 „Изпитване на 
опасност от пожар. Част 11-10: Изпитвателни 
пламъци. Хоризонтален и вертикален метод 
за изпитване с пламък с мощност 50 W“;
3. за продуктите за тапициране (пе-
нопласти) – HF-1, съгласно БДС ISO 9772 
„Разпенени пластмаси. Определяне характе-
ристиките при хоризонтално горене на малки 
пробни тела, подложени на малък пламък“;
4. за текстилните продукти – клас 1, съ-
гласно БДС EN 13773 „Текстил и продукти 
от текстил. Поведение при горене. Завеси и 
пердета. Схема за класификация.“
§ 62. Член 65 се отменя.
§ 63. В чл. 66 се правят следните изменения: 
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Вентилация за предотвратяване на 
пожар се предвижда за помещенията, зоните 
или съоръженията, в които при нормална 
експлоатация се отделят горими вещества и 
може да се създаде обща или локална екс-
плозивна атмосфера.
(2) Засмукване от вентилационните ин-
сталации по ал. 1 се предвижда в зоните с 
най-голямо наслояване на експлозивоопасни 
вещества.“
2. Алинеи 3, 4 и 5 се отменят.
§ 64. В чл. 67 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, изречение първо думите „на 
производство“ се заличават.
2. В ал. 2 думите „на газ“ се заменят с „на 
газове и пари“.
§ 65. В чл. 68, т. 2 думата „взривоопасни“ 
се заменя с „горими“.
§ 66. В чл. 69 думата „взривоопасни“ се 
заличава, а след думите „технологични съ-
оръжения“ се поставя запетая и се добавя 
„работещи с експлозивоопасни вещества“.
§ 67. Член 71 се изменя така:
„Чл. 71. (1) За производства, при които 
е възможно отделянето и натрупването на 
горими прахове или летящи частици, освен 
аспирационна инсталация се предвижда и 
хидрообезпрашаване, при условие че то не 
влияе на технологичния процес.
(2) Не се допуска хидрообезпрашаване 
или овлажняване на въздуха в помещения, в 
които при смесването на влага и горим прах 
или летящи частици се образува експлозив-
на атмосфера (при производство на калциев 
карбид, при рудомелене в заводи за сярна 
киселина и др. под.).
(3) Не се допуска проектирането на филтри 
за вентилационни инсталации, отделящи ток-
сични вещества при горене, в сгради, в които 
е предвидено най-малко едно помещение за 
едновременно пребиваване на повече от 100 
човека, и за сгради с височина над 28 m.“
§ 68. В чл. 72 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) За помещения от категории по пожар-
на опасност Ф5Б и Ф5В, в които се отделя и 
натрупва горим прах или летящи частици, се 
предвиждат стационарни или подвижни пра-
хосмукачки, предназначени за експлоатация 
в експлозивна атмосфера.“
2. Алинея 2 се отменя.
§ 69. Член 73 се изменя така:
„Чл. 73. Вентилационни системи за от-
веждане на дима и топлината от етажните 
евакуационни пътища и за създаване на по-
вишено налягане в сгради с височина над 28 
m се проектират при спазване изискванията 
на чл. 326 и 327.“
§ 70. Член 74 се изменя така:
„Чл. 74. Пожарните сектори и частите на 
сградата, разделени с брандмауери, се про-
ектират със самостоятелни вентилационни и 
климатични инсталации.“
§ 71. Член 75 се изменя така:
„Чл. 75. За подземните складови помеще-
ния с площ над 5 m2 от категория по пожарна 
опасност Ф5В, в които не се изисква ВСОДТ 
(за помещенията и обслужващия ги коридор), 
се предвижда възможност за естествено отвеж-
дане на дима посредством отвор (остъкление) 
с площ не по-малка от 1 % от площта на пода 
или принудителна смукателна вентилация с 
кратност на въздухообмена не по-малко от 3 h-1.“
§ 72. Член 76 се изменя така:
„Чл. 76. (1) Помещенията за зареждане 
на акумулатори (киселинни или алкални) се 
отнасят към категория по пожарна опасност 
Ф5В, когато:
1. в схемата за управление и автоматика 
на акумулаторната батерия е предвидена бло-
кировка на зарядните агрегати и вентилаци-
онната уредба, която осигурява концентрация 
на водород преди началото на зареждането, 
по време на зареждането и след неговото 
завършване два и половина пъти под долната 
експлозивна граница;
2. при неработеща принудителна вентила-
ция концентрацията на водород не образува 
експлозивна атмосфера в обем, по-голям от 
5 % от свободния обем на помещението, и е 
осигурена естествена вентилация;
3. акумулаторите не образуват експлозивна 
атмосфера.
(2) Количеството водород (Vн2) в m3, което 
се отделя при зареждане на киселинни аку-
мулатори за 1 час, се определя по формулата:
,
където:
В е коефициент, определящ отделянето на 
водорода при зареждане от 0,92 до 0,98;