Държавен вестник, бр. 34, 2004 г., стр. 39

Б Р О Й  34
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  39
(3) Ръкавиците се дезинфекцират периодич-
но с препарати, предписани от производителя,
не по-рядко от един път на три месеца.
Чл. 200. (1) Диелектрични боти и галоши се
съхраняват на тъмно и прохладно в затворени
шкафове или в сандъчета, отделно от инструмен-
тите. Ботите и галошите се пазят от механични
повреди и от действието на масла, бензин и други
подобни вещества с разрушаващо действие.
(2) Забранява се използване на диелектрич-
ни боти и галоши за дейности, които не са свър-
зани с работа в електрически уредби.
(3) Диелектричните боти и галоши в дадена
електрическа уредба се осигуряват в няколко
размера или по най-големия размер на краката
на работещите.
Чл. 201. Диелектрични килимчета и пътеки
се използват само като допълнително защитно
средство в закрити електрически уредби при
операции със задвижване на разединители и
прекъсвачи, пусково-регулираща апаратура и
други подобни.
Чл. 202. (1) Монтьорските инструменти с
електроизолационни дръжки се използват като
основно защитно средство в електрически уред-
би с напрежение до 1000 V.
(2) При работа без изключване на напреже-
нието монтьорските инструменти с електро-
изолационни дръжки се употребяват заедно с
диелектрични ръкавици и галоши, с изключе-
ние на работите по командни табла, във вериги
на вторична комутация и др. подобни, където
използването на диелектрични ръкавици не е
задължително.
Чл. 203. При проверка за наличие или от-
съствие на напрежение указателите за напре-
жение не се заземяват. Изключение се допуска
при работа с указатели по дървени стълбове и
конструкции, когато индикаторът на указателя
не осигурява достатъчно светене при наличие
на напрежение.
Чл. 204. (1) Указателите за напрежение над
1000 V се насочват към проверяваните части на
разстояние, достатъчно за задействането им.
Допиране е необходимо само когато проверя-
ваната част не е под напрежение.
(2) При проверката с указатели за напрежение
над 1000 V се използват диелектрични ръкавици.
(3) В открити електрически уредби за напре-
жение над 1000 V при неблагоприятни мете-
орологични условия се допуска използване само
на указатели, които не изискват директен до-
пир до тоководещите части (работещи на ин-
дукционен принцип и др.).
(4) Указателите за напрежение над 1000 V се
съхраняват в калъфи или затворени шкафове.
Чл. 205. Забранява се като указатели за на-
прежение до 1000 V да се използват импровизи-
рано свързани една или две обикновени лампи
с нажежаема жичка в открито изпълнение.
Чл. 206. (1) При измервания с токоизмерва-
телни клещи и напрежение над 1000 V се изпол-
зват диелектрични ръкавици.
(2) Забраняват се измервания с токоизмер-
вателни клещи върху стълбове на електропро-
води с напрежение над 1000 V.
Чл. 207. Манипулациите по поставяне и сва-
ляне на преносим заземител се извършват с
диелектрични ръкавици.
Чл. 208. (1) Предпазни очила се използват
при следните работи:
1. замяна на предпазители под напрежение;
2. рязане на кабели и отваряне на муфи по
кабелни линии, намиращи се в експлоатация;
3. спояване на кабели и заливане на кабел-
ни муфи;
4. заливане на акумулатори, струговане и
шлифоване на пръстени и колектори.
(2) Преди продължително използване на
предпазни очила повърхността на стъклата
откъм страната на очите се намазва с паста за
предпазване от запотяване.
Чл. 209. (1) При работа в близост до токово-
дещи части под напрежение по електропрово-
ди и в разпределителни уредби се използват
предпазни колани с ремък (кожен, синтетичен).
(2) При работа по изключен електропровод
или разпределителна уредба, а също и далече
от части под напрежение се допуска използване
на колани с верига.
(3) Предпазно въже се употребява като до-
пълнителна мярка за безопасност, когато работ-
ното място се намира на разстояние, непозволя-
ващо закрепване с ремъка или веригата на пред-
пазния колан към стълба или конструкцията.
Чл. 210. (1) При аварии в ЗРУ, съпроводени
с разтопяване на метал и горене на изолацион-
ни материали, влизането за установяване на
причините за аварията или за отстраняването є
се извършва със специални противогази или
изолиращи апарати (костюми).
(2) Не се разрешава използване на обикно-
вени противогази с филтриращо действие, кои-
то не предпазват от отравяне с газове в голяма
концентрация.
Чл. 211. Защитните средства се съхраняват
съгласно указанията на производителя, даде-
ни в съпровождащата документация, или съ-
образно правила, определени във вътрешна
инструкция.
Раздел III
Контрол и изпитване на защитни средства
Чл. 212. Защитните средства се приемат в
експлоатация, след като са проверени по указа-
нията в съпровождащата документация на про-
изводителя им.
Чл. 213. (1) Периодичните изпитвания се
извършват в срокове и по норми, указани от
производителя им.
(2) Извънредни изпитвания се извършват при
наличие на признаци на неизправност след все-
ки ремонт и при подмяна на техни части.
(3) Резултатите от изпитванията се записват
в дневник на лабораторията, която извършва
изпитванията.