Държавен вестник, бр. 34, 2004 г., стр. 53

Б Р О Й  34
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  53
Г л а в а  ш е с т н а д е с е т а
ВЪЗДУШНИ ЕЛЕКТРОПРОВОДНИ
ЛИНИИ ЗА НАПРЕЖЕНИЕ НАД 1000 V
Раздел I
Общи положения
Чл. 378. (1) Тази глава се отнася за въздуш-
ни електропроводни линии за напрежение над
1000 V до 400 kV вкл., изпълнени с неизолира-
ни проводници, означавани по-нататък като ВЛ.
(2) За ВЛ с напрежение над 400 kV работите
се изпълняват по специална инструкция и не се
разглеждат в този правилник.
Чл. 379. Работа по ВЛ с напрежение над 1000 V
се извършва с изключване на напрежението, с
наряд или с нареждане. Работите, които могат
да се извършват без наряд и без изключване на
напрежението, са посочени в чл. 133 и 134.
Раздел II
Изкопни работи, изправяне и подмяна на стъл-
бове, окачване и прехвърляне на проводници
Чл. 380. Изкопни работи, изправяне и под-
мяна на стълбове се извършват по изисквания-
та в глава единадесета, раздел II, и специфич-
ните разпоредби на този раздел.
Чл. 381. Подемни и/или теглителни механиз-
ми и приспособления за изправяне и подмяна
на стълбове, окачване и прехвърляне на про-
водници се използват при спазване на изисква-
нията на чл. 522 и 523.
Чл. 382. Изправяне или подменяне на спе-
циални стълбове, пресичания или работа в
сложни условия (в близост до ВЛ под напреже-
ние) се извършват в присъствието на отговор-
ния ръководител.
Чл. 383. При изправяне или сглобяване на
стоманорешетъчен стълб, когато в него може
да се индуктира опасно напрежение от намира-
ща се в близост ВЛ под напрежение, стълбът
(секцията от стълба) се заземява с преносим
заземител. Преносимият заземител се сваля
само след присъединяване на стълба към пос-
тоянен заземителен контур.
Чл. 384. Стълбове, които не са изчислени на
едностранно опъване от проводниците и мълние-
защитното въже, когато могат да бъдат подло-
жени на временно едностранно опъване, се ук-
репват от противоположната страна с обтяжки.
Чл. 385. (1) Демонтаж и монтаж на провод-
ници в урбанизирани територии, в близост до
пътища и други оживени места се извършват
през деня с предприемане на мерки за избягва-
не на инциденти с преминаващи хора и превоз-
ни средства, вкл. временно спиране или отбива-
не на движението по установения ред.
(2) По изключение при аварийно-възстано-
вителни работи работите по ал. 1 могат да се
извършват и през нощта, като се осигури необ-
ходимото работно и охранно осветление.
Чл. 386. (1) Работи по проводници и мълние-
защитни въжета на ВЛ в местата на пресичане
с друга ВЛ под напрежение могат да се извър-
шват, само когато проводниците на ремонти-
раната ВЛ минават под проводниците на ВЛ
под напрежение.
 (2) Когато проводниците и мълниезащит-
ните въжета на ВЛ преминават над ВЛ под нап-
режение, работите се извършват с изключване
на напрежението на двете линии.
Чл. 387. Прехвърляне на проводници от съ-
ществуващ върху новопоставен стълб се извър-
шва с наряд и с изключване на напрежението.
Раздел III
Работа с качване на стълб
Чл. 388. (1) Работата с качване на стълб на
височина над 3 m от земята (определяно от
местоположението на краката на работника)
се извършва с наряд.
(2) Работата с изкачване до върха на стълб
без изключване на напрежението може да се
извършва при всяко разположение на провод-
ниците при условие, че най-малките разстоя-
ния от намиращи се под напрежение проводни-
ци до тялото (колоната) на стоманобетонен/
стоманорешетъчен стълб са, както следва:
1. на ВЛ с напрежение до 110 kV вкл.—2,0 m;
2. на ВЛ с напрежение 220 kV—2,5 m;
3. на ВЛ с напрежение 400 kV—4,5 m.
(3) Разстоянията по ал. 2 са за режим без
отклонение на изолаторните вериги от вятър.
Чл. 389. Забранява се изкачване върху стълб
на ВЛ с напрежение до 220 kV, намираща се под
напрежение, откъм страната на която е разпо-
ложена конзолата.
Чл. 390. (1) Работата по изолаторни вериги,
свързана с качване или преместване на хора по
веригите, се разрешава само от отговорния
ръководител.
(2) Работещият по изолаторна верига може
да се премества по нея само след внимателен
оглед да няма дефекти по елементите и закреп-
ването на веригата.
(3) Забранява се на работещия да се премес-
тва по единична опъвателна верига.
Чл. 391. Работата по единична опъвателна
верига на електропровод с напрежение до 110 kV
се разрешава само в случаите, когато монтьо-
рът се намира върху конзолата на стълба.
Чл. 392. При изкачване на товари върху стълб
опъвателното устройство се разполага по та-
къв начин, че въжетата да не се трият в стълба
и да не възникват сили, които могат да предиз-
викат повреди на стълба.
Раздел IV
Боядисване на стълбове
Чл. 393. (1) Боядисването на стълбове на ВЛ
под напрежение с изкачване над 3 m от земята се
извършва с наряд от бояджии с втора квалифика-
ционна група, обучени да работят на височина.
(2) Бояджиите преминават инструктаж за
безопасна работа в близост до проводници под
напрежение и се намират под надзора на наб-
людаващ електромонтьор.