Държавен вестник, бр. 64, 2008 г., стр. 61

Б Р О Й  64
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  61
8. отвеждане на флуида от изходящия тръ-
бопровод на предпазния клапан на безопасно
място.
Чл. 128. Бутилковата инсталация трябва да
има:
1. спирателни устройства на събирателния
тръбопровод и на всяка бутилка;
2. предпазен клапан на събирателния тръ-
бопровод на бутилките за втечнени газове;
3. редуциращо устройство и монтирани след
него по посока на движението на газа предпа-
зен клапан с изпускателна свещ и спирателно
устройство, ако максималното работно наляга-
не на консуматора на газа или тръбопровода до
консуматора е по-ниско от максималното ра-
ботно налягане на бутилките;
4. манометри, монтирани преди и след реду-
циращото устройство;
5. автоматично действащо предпазно устройс-
тво, което да осигури изпускане на намиращия
се във всяка една бутилка газ при повишаване на
температурата на стените им над 100°С—за бу-
тилкови инсталации за природен газ.
Чл. 129. Бутилките трябва да се поставят
върху равна повърхност и на такова разстояние
от източници на топлинно излъчване, че по-
върхностите им да не се загряват повече от 50°С.
Бутилките за втечнени газове се поставят във
вертикално положение.
Чл. 130. Около монтираните в помещение
бутилки с експлозивни, изключително запали-
ми, лесно запалими или запалими флуиди тряб-
ва да се осигури защитна зона с размери съглас-
но приложение № 6, в която не трябва да има
източници на искри или открит огън, както и
електроинсталации или съоръжения, които не
са взривозащитено изпълнение.
Чл. 131. (1) Батериите от бутилки, които
захранват бутилкови инсталации с газ, трябва
да се разполагат на открито, под навес или в
производствено помещение на ниво, не по-нис-
ко от нивото на околния терен.
(2) Настилката под батериите от бутилки
трябва да е хоризонтална и с необходимата то-
вароносимост.
(3) Батериите от бутилки се защитават по
подходящ начин от достъп на некомпетентни
лица.
(4) Батериите от бутилки трябва да са защи-
тени от пряко попадане на мълния.
(5) Не се допуска разполагането на батерии
от бутилки:
1. под и на стълбища;
2. на подходи за евакуация;
3. в зони със свободен достъп на хора—за бу-
тилки със силно токсични или токсични газове.
Г л а в а  в т о р а
ЗАЩИТА ОТ КОРОЗИЯ
Чл. 132. Външните, а когато е необходимо и
вътрешните повърхности на съоръженията под
налягане, както и площадките и стълбите, из-
ползвани за тяхното обслужване, трябва да се
защитят срещу корозия по подходящ начин през
целия период на експлоатацията им.
Чл. 133. Антикорозионните покрития на съ-
оръженията под налягане трябва да имат след-
ните физико-механични характеристики:
1. механична якост, която да осигури запаз-
ване на покритието по време на монтажа и ек-
сплоатацията на съоръжението;
2. пластичност, която да осигури поемането
на деформациите при въздействието на ниски
или високи температури при монтажа и експ-
лоатацията на съоръжението;
3. добра адхезия към метала;
4. устойчивост на биологично въздействие;
5. топлоустойчивост в зависимост от макси-
малната работна температура на съоръжението;
6. влагоустойчивост.
Чл. 134. Съдове, монтирани подземно и по-
луподземно, както и съдове, засипани с поч-
ва, пясък и други подобни материали, трябва
да са защитени от корозия и/или електроко-
розия по начин, определен в инструкцията им
за употреба.
Чл. 135. Не се допуска съдовете да се монти-
рат подземно и полуподземно, както и да се
засипват с почва, пясък и други подобни мате-
риали, ако това не е предвидено в инструкцията
за употреба на производителя.
Чл. 136. Електрохимичната защита трябва
да се пуска в действие преди започването на
експлоатация на съда, но не по-късно от три
месеца след монтирането му.
Чл. 137. По време на експлоатацията елект-
рохимичната защита трябва да се контролира
по начина, определен в инструкцията за упот-
реба на съоръжението под налягане или в про-
екта за монтирането му. Изпитванията се доку-
ментират.
Чл. 138. Не се допуска експлоатацията на съд,
ако електрохимичната му защита е изключена.
Чл. 139. Защитата от корозия на тръбопро-
водите за водна пара и гореща вода и носещите
им метални конструкции трябва да съответст-
ва и на изискванията на Наредба № 15 от 2005 г.
за технически правила и нормативи за проекти-
ране, изграждане и експлоатация на обектите и
съоръженията за производство, пренос и раз-
пределение на топлинна енергия.
Г л а в а  т р е т а
ПЪЛНЕНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ТРАНСПОР-
ТИРУЕМИ СЪОРЪЖЕНИЯ ПОД НАЛЯГАНЕ
Раздел I
Изисквания към пълначните станции
Чл. 140. На територията на пълначните стан-
ции се допуска наличието само на сгради и съ-
оръжения, свързани с получаване, съхранява-
не, пълнене и разтоварване на газ и с поддръж-
ката и ремонта на съоръженията, монтирани
на тяхната територия.