Държавен вестник, бр. 95, 2016 г., стр. 69

БРОЙ  95	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  69  
3. Защита срещу токове на претоварване
3.1. Координация между проводници и ус-
тройства за защита срещу претоварване
Работните характеристики на устройствата за 
защита на кабели срещу претоварване трябва да 
удовлетворяват следните две условия:
IB < In < IZ	
(1)
I2 < 1,45 × IZ	
(2),
където
IB е изчислителният ток, за който е проекти-
рана тази верига, А;
IZ – продължително допустимият ток на на-
товарване на кабела, А;
In – номиналният ток на защитното устрой-
ство, като при регулируемо защитно устройство 
това е избраният ток на настройка, А;
I2 – токът, който осигурява ефективно задей-
стване на защитното устройство в общоприетото 
време, даден в продуктовия стандарт за това 
устройство, А.
Защита в съответствие с тази точка не може 
да бъде осигурена в някои случаи, например 
при продължителен свръхток, по-малък от I2. В 
такива случаи може да се пристъпи към избор 
на кабел с по-голямо напречно сечение.
3.2. Места за инсталиране на устройства за 
защита срещу претоварване
3.2.1. Устройство за защита срещу претовар-
ване трябва да се инсталира на място, където се 
променят параметри на мрежата, като например 
промяна в напречното сечение, материала на 
проводника, начина на инсталиране или разпо-
ложението, водещи до намаляване на стойността 
на продължително допустимия ток на провод-
ниците, с изключение на случаите, посочени в 
т. 3.2.2 и 3.3.
3.2.2. Устройство за защита на проводник 
срещу претоварване може да се инсталира след 
мястото, където се променят параметри на 
мрежата (промяна в напречното сечение, ма-
териала на проводника, начина на инсталиране 
или разположението), ако в участъка между 
точката, в която настъпва промяната, и място-
то на инсталиране на устройството за защита 
няма нито отклонени електрически вериги, нито 
инсталационни контакти и се спазва поне едно 
от следните две условия:
а) проводникът да е защитен срещу късо 
съединение в съответствие с изискванията, по-
сочени в т. 4;
б) дължината на проводника да не превишава 
3 m и той да е прокаран така, че да е сведен до 
минимум рискът от късо съединение, от пожар 
или поражение на хора от електрически ток 
(виж т. 4.2.1).
3.3. Случаи, при които не се изисква защита 
срещу претоварване
3.3.1. Основни положения
Различните случаи, когато може да не се 
предвижда защита срещу претоварване, посо-
чени в тази подточка, не се прилагат за уредби, 
разположени на места, представляващи риск от 
пожар или опасност от експлозия, или когато 
изискванията за специални съоръжения и места 
уточняват различни условия.
Не е необходимо да се предвиждат устройства 
за защита срещу претоварване:
а) за проводници, разположени на страната 
на товара, при промяна в напречното сечение, 
вида, начина на инсталиране или в съставна част, 
когато са ефективно защитени срещу претовар-
ване чрез защитно устройство, инсталирано от 
страната на захранването;
б) за проводници, за които няма вероятност 
да настъпи претоварване по ток, при условие 
че тези проводници са защитени срещу късо 
съединение в съответствие с изискванията на 
т. 4 и че нямат нито електрически вериги, нито 
обекти, присъединявани чрез инсталационни 
контакти;
в) когато доставчикът на електроенергия 
предоставя устройство за защита срещу пре-
товарване в началото (въвода) на уредбата и 
декларира, че това устройство осигурява защита 
на частта от уредбата между началото (въвода) 
и главната разпределителна точка на уредбата, 
където се осигурява допълнителна защита срещу 
претоварване;
г) за вериги за телекомуникации, контрол, 
сигнализация и др.
3.3.2. Места за инсталиране или неизискващи 
инсталиране на устройства за защита срещу 
претоварване в схеми IT
3.3.2.1. Предписанията в т. 3.2.2 и 3.3.1 за 
необходимост от инсталиране или за отказ от 
инсталиране на устройства за защита срещу пре-
товарване не са приложими за схеми IT, когато 
всяка верига, незащитена срещу претоварване, 
е защитена по един от следните начини:
а) с използване на предпазните мерки, опи-
сани в т. 2 на приложение № 1;
б) със защита на всяка верига от устройство 
за защита от токове с нулева последователност, 
която ще действа незабавно при втори дефект;
в) с постоянен контрол на съпротивлението 
на изолацията, който или:
– прекъсва веригата при поява на първи 
дефект, или
– подава сигнал за наличието на първи дефект; 
дефектът трябва да бъде отстранен в съответ-
ствие с оперативните изисквания и с отчитане 
на риска от втори дефект.
3.3.2.2. В схеми IT без изведен неутрален про-
водник защитно устройство срещу претоварване 
може да не се предвижда за един от линейните 
(фазовите) проводници, когато във всеки кръг 
е инсталирано устройство за защита от токове 
с нулева последователност.
3.3.3. Случаи, при които не се инсталират 
устройства за защита срещу претоварване по 
съображения за сигурност
Разрешено е да не се предвиждат устройства 
за защита срещу претоварване за схеми, които 
осъществяват захранване с помощта на апаратура,