Държавен вестник, бр. 72, 2004 г., стр. 73

Б Р О Й  72
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  73
Чл. 514. Водохимичният режим се управля-
ва и контролира от специализирано звено в
структурата на ТЕЦ и топлопреносното пред-
приятие.
Чл. 515. (1) Водохимичният режим на съо-
ръженията се задава с проекта. Той се настрой-
ва и коригира по време на пусковите и гаранци-
онните изпитвания или при специализирани из-
следвания. На основание на резултатите от нас-
тройването и на действащата техническа нор-
мативна уредба се съставя вътрешна експлоа-
тационна инструкция по ВХР.
(2) При реконструкция на съоръжения за
ВХР, намиращи се в  експлоатация,  се отчитат
изискванията на тази глава.
Чл. 516. При експлоатацията на енергийни-
те съоръжения не се допускат:
1. пускане, спиране и промени на парамет-
рите на работа, които водят до изменение на
ВХР и влошаване на показателите за качество
на вода, пара и кондензат;
2. изменения в проектните схеми или конс-
трукция на съоръженията, които нарушават
работата на водоподготвителните или конден-
затоочистващите инсталации, инсталациите за
корекционна обработка на водата и на систе-
мите за технологичен контрол и управление,
свързани с ВХР.
Чл. 517. (1) Инсталациите за очистване от
отложения и инсталациите за консервация на
съоръженията се поддържат постоянно в из-
правност и готовност за работа.
(2) Извършените прегледи на съоръжения-
та и тръбопроводите, взетите и анализираните
проби и образци, разследваните нарушения и
аварии, свързани с ВХР, се регистрират и доку-
ментират.
(3) Изрязването на тръбни образци се опре-
деля с вътрешна инструкция и според работни-
те часове, но не повече от:
1. за котли, работещи на течно или газооб-
разно гориво—15 000 h;
2. за котли, работещи на твърдо гориво—
18 000 h.
(4) Периодичността на химическото очист-
ване на парни и водогрейни котли и топлооб-
менни съоръжения се определя така, че отло-
женията на най-топлонапрегнатите участъци от
нагревните повърхности в момента на спиране-
то за очистване не превишават:
1. за парни котли при работа на газообразно
или твърдо гориво—500 g/m2;
2. за парни котли при работа на течно гори-
во—300 g/m2;
3. за водогрейни котли—1000 g/m2.
(5) Химическо очистване на топлообменни-
те апарати се извършва при увеличение на тем-
пературния напор над установените норми или
увеличение на хидравличното съпротивление
над 1,5 пъти спрямо проектното.
(6) За оценка на ефективността на химичес-
кото очистване на съоръженията се изрязват
тръбни образци преди и след очистването.
Чл. 518. Температурата на пробите от пара и
вода в контролираните участъци от паровод-
ния тракт на котела след охлаждане се поддър-
жа от 20 °С до 40 °С.
Раздел II
Водоподготовка и корекционно обработване
на водата
Чл. 519. Водоподготовката, корекционното
обработване на водата, обработването и отвеж-
дането на технологичните отпадъчни води се
извършват при спазване на проектните техно-
логии, техническите изисквания за експлоата-
ция на енергийните съоръжения и нормите за
опазване на околната среда.
Чл. 520. За корекционно обработване на во-
дата в топлофикационните системи не се разре-
шава използването на токсични реагенти.
Чл. 521. Системите за автоматизация на ос-
новните технологични процеси на водоподго-
товка и очистване на кондензати, за корекци-
онно обработване на водата и за контрол и уп-
равление на ВХР по време на експлоатацията
осигуряват зададените режими и се поддържат
въведени в действие.
Чл. 522. Не се разрешава експлоатацията на
основните съоръжения при неизправни инста-
лации за корекционно обработване на водата и
без извършване на химичен контрол.
Чл. 523. Съоръженията и помещенията, ко-
ито са свързани с работата и съхраняването на
агресивни и опасни реагенти, се експлоатират
съгласно нормативните разпоредби и правила-
та за безопасна работа.
Чл. 524. (1) На всички съоръжения, инстала-
ции, апарати, тръбопроводи, арматура, строи-
телни конструкции, резервоари и др., които са
в контакт с агресивна среда, се контролира
антикорозионното покритие.
(2) Не се разрешава експлоатация на съоръ-
женията при нарушаване на антикорозионното
покритие.
(3) Трасетата на подземните проводи за аг-
ресивни течности се обозначават и нанасят
точно в устройствения план на обекта.
Раздел III
Химичен контрол
Чл. 525. Химичният контрол в електричес-
ките централи и топлопреносните мрежи се
организира и провежда съобразно прилагания
водохимичен режим, използваните горива, мас-
ла и химикали за набиране на необходимите
данни и информация относно:
1. състоянието на енергийните съоръжения
и топлопреносните мрежи, произтичащо от
процесите на корозия, образуването на накипи
и отложения по нагревните повърхности;
2. оперативната информация за показатели-
те за качество на водите, парата и кондензата,
динамиката на изменението и поддържането им
в зададените граници;