Държавен вестник, бр. 68, 2007 г., стр. 91

Б Р О Й  68
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  91
Над 50,3 Hz
Автоматично разтоварване и из-
ключване на генератори във ВЕЦ и
изключване на ВяЕЦ
Над 50,4 Hz
Автоматично разтоварване на тер-
мични блокове
(5) Техническите параметри и настройки на про-
тивоаварийното управление при смущения на чес-
тотата се определят и задават от електроенергийния
системен оператор.
Чл. 127. (1) За да се предпази електрическото
оборудване в електропреносната мрежа от недопус-
тимо високи напрежения, всички електропроводи с
работно напрежение 400 kV и по-високо трябва да се
оборудват с автоматика за защита от повишено на-
прежение (АЗПН).
(2) Автоматиката за защита от повишено на-
прежение трябва да определи електропровода, кой-
то е причина за повишаване на напрежението над
допустимите граници, и да формира съответните
управляващи въздействия като изключване на кон-
дензаторни батерии, включване на шунтиращи ре-
актори и изключване на електропроводи на пра-
зен ход.
Чл. 128. (1) Електроенергийният системен опе-
ратор на базата на свои изследвания определя точ-
ките или областите от електрическата мрежа, къде-
то съществува риск от аварийно понижаване на на-
прежението, и предлага подходящо противоаварий-
но управление, което се съгласува със засегнатите
ползватели на електропреносната мрежа.
(2) Противоаварийното управляващо въздейст-
вие може да бъде изключване на шунтови реактори,
включване на кондензаторни батерии, изключване
на потребители.
(3) Когато противоаварийното управление се
налага поради присъединяването на нови потреби-
тели, неговата доставка и монтаж са за сметка на
тези потребители.
Чл. 129. (1) За случаите на аварийно изключване
на блок 1000 MW в АЕЦ “Козлодуй” електроенер-
гийният системен оператор прилага специална про-
тивоаварийна разтоварваща автоматика—системна
автоматика за ограничаване на натоварването
(САОН).
(2) Автоматиката по ал. 1, монтирана в АЕЦ
“Козлодуй”, трябва:
1. в режим на паралелна работа с други електро-
енергийни системи—да предотврати претоварване-
то и изключването от претоварване на междусис-
темните електропроводи, с което да се осигури въз-
можност за получаване на аварийна помощ от съ-
седните електроенергийни системи;
2. в режим на самостоятелна работа на електро-
енергийната система на България—да осъществи
баланса по активна мощност при приемлива стой-
ност на честотата в електроенергийната система.
(3) Автоматиката по ал. 1, монтирана в АЕЦ
“Козлодуй”, предава управляващи команди по ви-
сокочестотни канали до съответните обекти от
електроенергийната система и действа на изключ-
ване на:
1. помпи в ПАВЕЦ “Чаира”;
2. потребители, включени в състава на АЧР, чий-
то технологичен процес не се смущава от кратко-
трайно прекъсване на електрозахранването;
3. други потребители по взаимна договореност с
електроенергийния системен оператор.
(4) Електроенергийният системен оператор оп-
ределя принципа на действие и обема на електри-
ческия товар, обхванат от автоматиката, в диапазо-
на 300—600 MW в зависимост от условията на рабо-
та на електроенергийната система.
Чл. 130. Диспечерските центрове и енергийни
обекти трябва да се осигуряват с резервно захранва-
не така, че да се запази тяхната работоспособност до
възстановяване на нормалното захранване след теж-
ки аварийни събития, съпроводени със загуба на
захранващо напрежение на системите за управле-
ние и телекомуникационните устройства.
Раздел VIII
План за възстановяване
Чл. 131. (1) Планът за възстановяване се отнася
за случаите на:
1. разделянето на електроенергийната система
на България на несинхронно работещи части и из-
ключване на производствени мощности и потре-
бители;
2. пълно разпадане на електроенергийната сис-
тема на България.
(2) Планът за възстановяване определя:
1. общите принципи при действията на електро-
енергийния системен оператор, на операторите на
разпределителните мрежи и на оперативния дежу-
рен персонал на електроенергийните обекти при
възстановяването на електроенергийната система и
разпределението на функциите и отговорностите
между тях;
2. набор от основни сценарии за възстановяване
(на основата на допускането за пълно отсъствие на
напрежение в обектите на електроенергийната сис-
тема), които могат да се комбинират и прилагат към
конкретните аварийни ситуации, включително раз-
деляне на електроенергийната система на несин-
хронно работещи части и частично разпадане;
3. последователността на приоритетите при въз-
становяване на електроенергийната система:
а) захранване на собствените нужди на АЕЦ;
б) снабдяване на потребители, чието прекъсване
води до опасност за живота и здравето на хора и
екологични замърсявания (потребители нулева ка-
тегория);
в) захранване на собствените нужди на ТЕЦ;
г) снабдяване на потребители, чието прекъсване
води до нарушаване на функциите на важни обекти
от инфраструктурата на населени места, разстрой-
ване на сложни технологични процеси (потребите-
ли първа категория);
4. основните източници на захранване при въз-
становяване на електроенергийната система:
а) съседни електроенергийни системи;
б) ВЕЦ с възможности за пускане без външно
захранване;
5. аварийните коридори за подаване захранване
на собствените нужди на електрическите централи.
Чл. 132. Информационното осигуряване в реал-
но време в процеса на възстановяване се осъществя-
ва главно чрез системата за управление и събиране
на данни (SCADA) за обектите на електропреносна-
та мрежа и обхваща:
1. потоци на активната и реактивната мощност в
електропреносната мрежа;
2. напрежения и честота на шинни системи и
електропроводи;