Държавен вестник, бр. 75, 2013 г., стр. 42

СТР.  42	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  75
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Разрешава се проектирането на стени 
от стъклени блокчета и остъкление с дебелина 
най-малко 5 mm на стени и врати при достъп 
от фоайета, коридори и тераси. За строежи с 
височина над 28 m остъклението се предвижда 
съгласно чл. 319, ал. 4.“
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Разрешават се евакуационни стълбища, 
незатворени в стълбищни клетки, за:
1. строежи от класове на функционална 
пожарна опасност Ф1 – Ф5 – когато стълби-
щата обслужват не повече от два надземни 
етажа (включително етажите с директни 
изходи на нивото на терена) и един подземен 
(полуподземен) етаж;
2. строежи от подклас на функционална 
пожарна опасност Ф1.3 и Ф1.4 – когато стъл-
бищата обслужват не повече от пет надземни 
етажа (включително етажите с директни из-
ходи на нивото на терена) и един подземен 
(полуподземен) етаж.“
4. Създава се ал. 6:
„(6) Стълбищните клетки, свързващи във 
вертикално направление два и повече пожар-
ни сектора в една сграда, се проектират при 
спазване изискванията на чл. 16.“
§ 46. Член 48 се изменя така:
„Чл. 48. При наличие на повече от едно 
евакуационно стълбище стълбищната площад-
ка може да е част от коридора, при условие 
че е осигурен алтернативен път за евакуация 
през съседните помещения към другото ева-
куационно стълбище (фиг. 14).
Фиг. 14“
§ 47. Член 49 се отменя.
§ 48. В чл. 50 се правят следните изменения 
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Евакуационните стълбища се пред-
виждат естествено осветени с минимална 
площ на фасадното остъкление на всеки етаж 
не по-малка от 5 % от застроената площ на 
стълбищната клетка.“
2. В ал. 2:
а) в основния текст на ал. 2 изречение 
първо се изменя така: „Вътрешни стълбища 
(които не отговарят на изискването по ал. 1) 
може да се проектират в сгради от І, ІІ и ІІІ 
степен на огнеустойчивост от всички класове 
на функционална пожарна опасност, както и 
в сгради от IV и V степен на огнеустойчивост 
от подкласове Ф1.3 и Ф1.4.“;
б) точка 2 се изменя така:
„2. отвор в покритието или непосредствено 
под него за отдимяване при пожар с площ, 
представляваща 5 % от застроената площ на 
стълбищната клетка, но не по-малка от 1,5 m2, 
с димен люк, отварящ се откъм входната зона, 
работещ и при изключване на електрозахран-
ването, или;“
в) създава се т. 3:
„3. защита на обема на стълбищната клет-
ка при пожар чрез създаване на повишено 
налягане не по-малко от 20 Ра.“ 
§ 49. В чл. 51 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) основният текст на ал. 1 се изменя така:
„(1) Външните открити стълбища за еваку-
ация (с изключение на стълбищата, обслуж-
ващи сгради от V степен на огнеустойчивост) 
се проектират от продукти с клас по реакция 
на огън не по-нисък от А2, като:“;
б) точки 1, 2 и 3 се изменят така:
„1. фасадите, които са на разстояние, 
по-малко от 1,5 m от крайните габарити на 
стълбището, се изпълняват от строителни 
продукти с клас по реакция на огън не по-
нисък от А2 и стълбищата се защитават от 
помещенията посредством стени с огнеустой-
чивост най-малко EI 30;
2. при наличие на отвори на разстояние 
от габаритите на стълбището, по-малко от 
1,5 m, се предвижда защита чрез капаци или 
остъкление с огнеустойчивост най-малко EI 30;
3. при директни изходи от помещения към 
външно евакуационно стълбище изходите се 
предвиждат със самозатварящи се врати с 
огнеустойчивост най-малко EI 30.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Минималната светла широчина на 
стълбищното рамо се определя в зависимост 
от броя на хората, които се предвижда да бъ-
дат евакуирани, при спазване изискванията 
на чл. 45.“
§ 50. В чл. 52, ал. 2 се правят следните 
изменения:
1. Точка 2 се изменя така:
„2. светлата широчина на стълбищното 
рамо е най-малко 1,5 m (фиг. 15);“.
2. Досегашната фиг. 8 се заличава и се 
създава фиг. 15:
„
 
Фиг. 15“