Държавен вестник, бр. 72, 2004 г., стр. 41

Б Р О Й  72
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  41
Г л а в а  с е д м а
УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ ЗА ЕФЕКТИВ-
НОСТТА НА РАБОТАТА
Чл. 146. Във всяко енергийно предприятие,
което притежава лиценз за производство, пре-
нос или разпределение на електрическа или
топлинна енергия, се разработват и изпълня-
ват организационно-технически мероприятия
за повишаване на надеждната и икономична
работа на енергийните съоръжения, които
включват:
1. изготвяне на режимни карти, инструкции,
таблици и графици за управление на техноло-
гичните режими в съответствие с изискванията
за надеждна, икономична и безопасна работа;
2. упражняване на контрол на ефективност-
та на работата по определени технико-иконо-
мически показатели (ТИП);
3. извършване на периодичен анализ на ТИП
за оценяване състоянието на съоръженията,
режимите на работа, разхода на енергоносите-
ли и ефективността на извършените организа-
ционно-технически мероприятия;
4. водене на отчетност (сменна, месечна,
годишна) на получената и обработена технико-
икономическа информация.
Чл. 147. Енергийните предприятия разработ-
ват енергийни характеристики на основните
съоръжения за установяване зависимостта на
технико-икономическите показатели от елект-
рическите и/или топлинните товари, които съ-
държат най-малко:
1. показатели за икономична и ефективна
работа на съоръженията;
2. данни, необходими за оптимално разпре-
деление на товарите между съоръженията;
3. условията, при които са разработени, тех-
нологични параметри, вид и характеристика на
горивото и др.;
4. поправките за отклоненията от нормал-
ната схема и работните параметри.
Чл. 148. Енергийните характеристики за
електрическите централи се разработват за по-
казателите:
1. специфичен разход на условно гориво за
производство на електрическа и топлинна енер-
гия в ТЕЦ и АЕЦ;
2. специфичен разход на вода за производс-
тво на електрическа енергия от хидрогенерато-
рите във ВЕЦ;
3. технологичен разход на електроенергия и
топлоенергия за производството на електричес-
ка и топлинна енергия (собствени нужди).
Чл. 149. За електропреносната/електрораз-
пределителната мрежа за основен показател се
определя технологичният разход на електрое-
нергия за пренос/разпределение на електричес-
ката енергия при оптимална конфигурация на
мрежите и поддържане на нормираната често-
та и напрежение.
Чл. 150. За топлопреносните мрежи енер-
гийните характеристики се определят за пока-
зателите:
1. технологични разходи на топлина за пре-
насяне на топлоносителя;
2. специфичен разход на мрежова вода/пара
за отпуснатата топлинна енергия;
3. специфичен разход на електроенергия за
пренасяне на топлоенергията;
4. температура на връщащата се мрежова
вода/кондензат към топлоизточника.
Чл. 151. (1) Енергийните характеристики се
изготвят на базата на проведени изпитвания при
изправни и в добро техническо състояние ос-
новни и спомагателни съоръжения, оптимални
технологични схеми и различни натоварвания
в целия работен диапазон.
(2) Енергийните характеристики се актуа-
лизират след извършване на основни ремонти,
реконструкции, модернизации, конструктивни
изменения на схемите, промяна на горивната
база и др.
Чл. 152. В електрическите централи техни-
ко-икономическите показатели и характерис-
тики на основните съоръжения се  определят на
базата на следните изпитвания:
1. гаранционни—след монтаж за сравнение
с гарантираните от завода-производител;
2. балансови—след монтаж или значителни
реконструкции за установяване на пълните ха-
рактеристики на съоръженията;
3. предремонтни—преди основен ремонт за
определяне обема на ремонтните работи;
4. следремонтни—след основен ремонт за
оценка на качеството на извършения ремонт
и постигнатите технико-икономически пока-
затели;
5. специални изпитвания за извършване на
определени целеви проверки, необходими в
процеса на експлоатацията на съоръженията—
за всеки конкретен случай.
Чл. 153. Електрическите товари между аг-
регатите в кондензационните и водноелектри-
ческите централи се разпределят на базата на
относителните прирасти на разходите за гори-
во/вода.
Чл. 154. Електрическите и топлинните то-
вари между агрегатите на топлофикационна
електроцентрала се разпределят така, че се  оси-
гурява максимален енергиен ефект от комби-
нираното производство на електрическа и топ-
линна енергия.
Чл. 155. (1) Електрическите товари между
паралелно работещи електроцентрали (блоко-
ве) се разпределят от оператора на преносната/
разпределителната мрежа по програма за “ико-
номичен диспечинг”.
(2) При разпределението на товарите се от-
читат и технологичните разходи при пренос/
разпределение на електроенергията в мрежи-
те, наличните енергоресурси, договорите за
задължително изкупуване на електроенергия и
изискванията за сигурно електроснабдяване на
потребителите.