Държавен вестник, бр. 45, 2006 г., стр. 32

С Т Р .  32
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  45
Чл. 12. Електрическите изпитвания се из-
вършват с променливо напрежение с честота
50 Hz при температура на околната среда от 15
до 35 °С и относителна влажност на въздуха от
45 до 75 %.
Чл. 13. (1) Изпитвателното напрежение се
повишава постепенно, като се започне от нула
до достигане на нормираната стойност, със ско-
рост около 1000 V/s.
(2) Отчитането на времето за изпитване за-
почва веднага след достигане на нормираната
стойност на напрежението.
(3) След изтичане на времето за изпитване
напрежението се намалява плавно до достига-
не най-малко 1/2 от нормираната стойност, при
която може да се изключи.
(4) Когато при изпитването се получи де-
фект (пробив), ако уредбата не изключи авто-
матично, без забавяне напрежението се изключ-
ва ръчно.
Чл. 14. (1) Времетраенето на прилаганото
пълно изпитвателно напрежение към изоли-
ращата част на защитните средства е една
минута (60 s).
(2) При изолация от твърди диелектрици
(порцелан и подобните му) и слоести диелек-
трици времетраенето на изпитването е 5 min
(300 s).
Чл. 15. Токовете на утечка се нормират само
за електрозащитните средства от еластомери и
за изолиращите устройства за работа под нап-
режение.
Чл. 16. (1) Стойностите на изпитвателните
напрежения за изолиращата част на електроза-
щитните средства, посочени в наредбата, се
отнасят за изолационен материал стъклопласт
(фибростъкло).
(2) Допускат се за изолационните материа-
ли дърво, текстолит и др., различни от стък-
лопласта, по-ниски стойности на изпитвател-
ните напрежения от тези за стъклопласта с 25 %.
Чл. 17. Електрическите изпитвания на елек-
трозащитните средства се извършват по норми
и срокове, посочени в приложение № 1.
Чл. 18. (1) Изолиращият елемент от елек-
трозащитното средство се изпитва електри-
чески за цялата му дължина (тръби, пръти или
профили).
(2) Когато изпитвателната уредба не може
да осигури пълното изпитвателно напрежение
за цялата дължина на изолиращия елемент,
последният се разделя на участъци, последова-
телно изпитвани чрез припокриване най-мал-
ко 30 mm.
Чл. 19. Електрическата якост на изолира-
щия елемент се изпитва, като по дължината му
се навиват два проводими лентови електроди
със широчина приблизително 20 mm на разсто-
яние един от друг 300 mm. Всеки лентов елект-
род се екранира с монтиран до него концентри-
чен токопроводим пръстен(гривна) с минима-
лен външен диаметър 200 mm и най-малко 30 mm
диаметър на напречното сечение. Пръстените
са успоредни един на друг и се свързват елект-
рически към лентовите електроди. Изпитвател-
ното напрежение се подава на екраниращите
пръстени.
Чл. 20. Електрозащитните средства от
твърди материали веднага след изключване
на изпитвателното напрежение се проверяват
чрез опипване с ръка за наличието на местни
нагрявания, предизвикани от диелектрични-
те загуби.
Чл. 21. Несъответствието за годност при/след
изпитването на електрозащитните средства се
определя по показателите:
1. вътрешен електрически пробив на изола-
цията;
2. пропълзяване или частични разряди по
повърхността им;
3. увеличен ток на утечка над нормираната
стойност;
4. наличие на местни нагрявания от диелек-
трични загуби.
Чл. 22. В лабораторията изпитваните и из-
питаните електрозащитни средства се съхраня-
ват при условия, които осигуряват тяхната из-
правност и пригодност за по-нататъшното им
използване.
Чл. 23. (1) Защитните средства от еласто-
мери се съхраняват в сухо складово помеще-
ние при температура до 30 °С, защитени от
прякото въздействие на слънчево лъчение и
отдалечени от топлоизлъчващи уреди най-мал-
ко 1 m от тях.
(2) Изолиращите щанги и клещи се съхраня-
ват при условия, изключващи провисване и
допиране до стени.
Г л а в а  т р е т а
МАРКИРАНЕ НА ИЗПИТАНИТЕ ЕЛЕКТРО-
ЗАЩИТНИ СРЕДСТВА И РЕГИСТРИРАНЕ
НА ИЗПИТВАНИЯТА
Чл. 24. (1) Изпитаните електрозащитни
средства се маркират с печат съгласно прило-
жение № 2.
(2) Маркировката не трябва да нарушава
изолационните характеристики на електроза-
щитното средство и да води до заблуждение
относно маркировката по Наредбата за мар-
кировката за съответствие (ДВ, бр. 69 от
2005 г.).
(3) Маркировката се нанася:
1. в края на изделието—на изделията от елас-
томери (каучук, латекс, еластични полимерни
материали) и на предпазните приспособления;
2. на изолиращата част около ограничител-
ния пръстен—на изолиращите електрозащит-
ни средства ( щанги, клещи, указатели за нап-
режение и др.).