Държавен вестник, бр. 98, 2013 г., стр. 29

БРОЙ  98	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  29  
се измерва съгласно Наредба № 3 от 2004 г. за 
устройство на електрическите уредби и елек-
тропроводните линии (обн., ДВ, бр. 90 и 91 от 
2004 г.; изм., бр. 108 от 2007 г. и бр. 92 от 2013 г.).
(2) Метрологичните характеристики на сред-
ствата/системите за измерване са определени 
в Наредбата за средствата за измерване, които 
подлежат на метрологичен контрол, приета с 
ПМС № 239 от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 98 от 2003 г.; 
посл. изм., бр. 56 от 2011 г.) и в Наредбата за 
съществените изисквания и оценяване съответ-
ствието на средствата за измерване, приета с 
ПМС № 253 от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 80 от 2006 г.; 
посл. изм., бр. 48 от 2010 г.).
Чл. 6. Всички измервателни системи се дос-
тавят, обслужват, поддържат и контролират в 
съответствие с изискванията на тези правила и 
действащото законодателство.
Чл. 7. При изграждане на нови и/или рекон-
струкция на системи за измерване проектите се 
съгласуват с оператора на преносната мрежа или 
оператора на разпределителната мрежа.
Чл. 8. Произведената електрическа енергия 
и електрическата енергия, използвана от кли-
ентите, се измерва със средства за търговско 
измерване – собственост на оператора на пре-
носната мрежа или на съответния оператор на 
разпределителната мрежа.
Чл. 9. (1) Операторът на преносната мрежа е 
длъжен да доставя, монтира и поддържа система 
за търговско измерване, регистриране и предаване 
на данни в случаите, когато се измерва:
1. енергията от и към производител, присъе-
динен към електропреносната мрежа;
2. енергията, напускаща и постъпваща в 
електропреносната мрежа към и от електрораз­
пределителните мрежи;
3. енергията, постъпваща в електрическите 
уредби на клиенти, присъединени към електро­
преносната мрежа;
4. енергията, постъпваща/напускаща елек-
тропреносната мрежа по междусистемните 
електропроводи;
5. енергията за собствени нужди на под-
станции високо/средно напрежение, при които 
трансформаторите за собствени нужди са преди 
границата на собственост на уредбите на пре-
носната и разпределителната мрежа.
(2) Операторът на разпределителна мрежа е 
длъжен да доставя, монтира и поддържа сред-
ствата за търговско измерване и прилежащата 
апаратура за регистриране и предаване на данни 
в случаите, когато се измерва:
1. енергията, използвана от клиенти на 
енергия за небитови нужди, присъединени към 
електроразпределителната мрежа;
2. енергията, използвана от битовите клиенти, 
присъединени към електроразпределителните 
мрежи ниско напрежение;
3. енергията, постъпваща в разпределителната 
мрежа от производители, и енергията, отдавана 
от разпределителната мрежа към производите-
ли, присъединени към тази мрежа на средно и 
ниско напрежение.
(3) Доставката, монтажът и поддръжката на 
средствата за търговско измерване и прилежащата 
апаратура за регистриране и предаване на данни 
в местата за обмен на енергия между съседни 
оператори на електроразпределителните мрежи 
се уреждат съгласно сключен между тях договор.
(4) Страната, която купува или продава елек-
трическа енергия, няма право да преустройва, 
ремонтира или заменя елементи на средствата/
системите за търговско измерване, както и да 
нарушава пломба, знак или друго контролно 
приспособление, поставени от съответния мре-
жови оператор, от оторизиран държавен орган 
или упълномощени от него длъжностни лица.
Чл. 10. (1) Операторът на съответната мрежа 
е длъжен да осигурява на страната, която купува 
или продава електрическа енергия, възможност 
за контрол на показанията на средствата за 
търговско измерване.
(2) Клиентите и производителите осигуряват 
на длъжностните лица на оператора на съответ-
ната мрежа безпрепятствен достъп до всички 
елементи на измервателната система за тяхното 
монтиране, проверка и отчитане на количествата 
електрическа енергия по всяко време по ред, 
описан в договорите за достъп и пренос между 
страните.
Чл. 11. (1) Когато утвърдените тарифи пре-
доставят възможност на клиентите от дадена 
група да избират тарифността на измерване на 
количеството електрическа енергия, операторът 
на съответната мрежа е длъжен да монтира 
измервателни уреди, които да съответстват на 
писмено заявения избор на клиента.
(2) В случая по ал. 1 клиентът прави своя 
избор в договора за присъединяване или подава 
писмено заявление до оператора на съответната 
мрежа с искане за промяна на тарифността на 
измерване.
(3) В 30-дневен срок операторът на съответната 
мрежа подменя средствата за търговско измерване 
в съответствие на заявената тарифност.
Раздел III
Определяне на местата на търговско измерване
Чл. 12. (1) При постъпване на електрическа 
енергия от производители в електропреносната 
мрежа, съответно в електроразпределителната 
мрежа, мястото на измерване е на страна високо 
напрежение на повишаващите трансформатори 
и/или електропроводни линии.
(2) При производители с тринамотъчен силов 
трансформатор мястото на мерене е на страна 
високо напрежение и на страна средно напреже-
ние. Постъпилата енергия на средно напрежение 
се измерва от оператора на съответната мрежа, 
в чиято уредба постъпва енергията.
(3) Производителят може да изгради техни-
ческо мерене на генераторно напрежение на 
силовия трансформатор.
Чл. 13. При отдаване на електрическа енергия 
от електропреносната към електроразпредели-
телната мрежа мястото на измерване е:
1. при собственост на мрежата 110 kV на 
оператора на разпределителната мрежа – на 
страна 110 kV;