Държавен вестник, бр. 96, 2009 г., стр. 33

БРОЙ  96	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  33  
или за пари с ниски температури се разполагат 
под въздухопроводите за транспортиране на 
смеси с по-високи температури.
Чл. 106. (1) Отворите за засмукване или 
изхвърляне на въздуха се предвиждат на места, 
където няма опасност от попадане на искри в 
смукателните отвори или в изхвърления въздух.
(2) Под корнизите на покривите и в тава-
ните не се допуска изхвърлянето на въздух с 
температура, по-висока от 80 °С.
Чл. 107. Изходящите отвори на въздухопро-
води, през които в атмосферата се изхвърлят 
взривоопасни пари и газове, са на разстояние 
най-малко 5 m от прозорци и други отвори в 
стените и покривите така, че да е предотвра-
тена възможността за попадане на искри в 
изхвърляния въздух.
Чл. 108. При проектирането на въздухопро-
води, преминаващи през покриви и покривни 
изолации, изпълнени от строителни продукти 
с клас по реакция на огън B, C, D, E или F, 
се спазват изискванията по чл. 133, като изхо-
дящият или входящият отвор е на разстояние 
най-малко 1 m над тях.
Чл. 109. (1) В помещенията от категория 
на производство по пожарна опасност Ф5Б се 
предвиждат мокри филтри или прахозадържа-
тели с непрекъснато действие, конструирани 
така, че да е предотвратено искрообразуване.
(2) За инсталации с производителност до 
15 000 m3/h се допуска периодично ръчно от-
деляне на праха.
Чл. 110. (1) Циклоните и бункерите към тях 
за взривоопасен прах и за горими отпадъци 
се предвиждат извън сградите, на разстояние 
най-малко 8 m от тях.
(2) Разстоянието по ал. 1 не се нормира, ако 
сградата е отделена от циклоните и бункерите 
с плътна стена, изпълнена от строителни про-
дукти с клас по реакция на огън не по-нисък 
от А2. Стената се проектира с размери, равни 
на габаритните размери на циклоните и бун-
керите плюс 2 m в хоризонтално и вертикално 
направление.
(3) 3а прахове, отделяни при шлайфането 
на лакирани плоскости, се проектират отделни 
циклони и бункери.
(4) Сухите прахоуловители за пречистване 
на въздуха от взривоопасен прах се оборудват 
с взривни клапи.
(5) Допуска се циклоните, прахоутаечните 
камери, филтрите и други подобни съоръжения 
и бункерите към тях за взривоопасен прах да се 
разполагат вътре в помещенията (сградите), ако 
са оборудвани със системи за предотвратяване 
на взрив и пожар.
Чл. 111. Приточните вентилационни инста-
лации, обслужващи помещения от категории по 
пожарна опасност Ф5А и Ф5Б, се предвиждат 
със самозатварящи се клапи, монтирани на 
въздухопроводите до входа в помещенията.
Чл. 112. Всички превключващи и регулиращи 
приспособления във вентилационните смукател-
ни инсталации, които обслужват производства 
от категории по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б, 
се проектират така, че да бъде предотвратено 
искрообразуване.
Г л а в а  д е в е т а
ДИМО- И ТОПЛООТВЕЖДАНЕ
Чл. 113. (1) При възникване на пожар димо- 
и топлоотвеждането се осъществяват посред-
ством вентилационни системи за отвеждане на 
дима и топлината (ВСОДТ), оборудвани със 
съоръжения и инсталации за подаване на чист 
въздух, за отвеждане на дима и топлината и за 
ограничаване на разпространяването им.
(2) За ВСОДТ се проектират:
1. димни люкове – за естествена ВСОДТ;
2. механични вентилатори – за принудителна 
ВСОДТ.
(3) Вентилационни системи за отвеждане на 
дима и топлината не се предвиждат за поме-
щения с автоматични газови пожарогасителни 
инсталации.
Чл. 114. Димен люк е всеки отвор в по-
мещението, като прозоречен или друг отвор в 
покрива или фасадата на сградата, с възможност 
за автоматично и ръчно дистанционно отва-
ряне от най-малко две места, разположен над 
незадимяемата зона и разделящ вътрешността 
на сградата от външната среда.
Чл. 115. Димните люкове се инсталират така, 
че разстоянието от горната им димоотвеждаща 
повърхност до водоотвеждащата повърхност на 
покрива да е най-малко 0,3 m.
Чл. 116. (1) Димните люкове се проектират 
равномерно разсредоточени. Максималната 
аеродинамична площ на единичен димен люк 
с изключение на димните люкове за сгради от 
подкласове на функционална пожарна опасност 
Ф2.1 и Ф2.2 е, както следва: 2 m2 – за помеще-
ния с височина до 4 m и с наклон на покрива 
до 12°, и 4 m2 – за помещения с по-голяма 
височина или с по-голям наклон.
(2) Димните люкове се проектират така, 
че да издържат на температурно въздействие 
300 °С в продължение на най-малко 30 min и 
с минимален клас по реакция на огън С d0.
(3) Димните люкове се предвиждат на раз-
стояние най-малко 2,5 m от външните стени 
на помещенията и от таванните екрани, обосо-
бяващи димните резервоари, и на разстояние 
5 m от брандмауери. При разполагането на 
димен люк на сграда с по-ниска кота корниз от