Държавен вестник, бр. 75, 2013 г., стр. 101

БРОЙ  75	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  101  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
IV. ОТКРИТИ СКЛАДОВЕ/СВОБОДНА ДВОРНА ПЛОЩ
1.
 Складове за коноп, хар-
тия и др./Ф5.2
500 m2
 
2 АВС
 
 
 
2.
 Складове за дървесни 
отпадъци/Ф5.2
600 m2
 
2 АВС
 
 
 
3.
 Складове за дървен и 
пластмасов 
амбалаж/
Ф5.2
500 m2
 
2 АВС
 
 
 
4.
 Складове за каменни въ-
глища/Ф5.2
500 m2
 
2 АВС
 
 
 
5.
 Складове за дървен ма-
териал/Ф5.2
500 m2
1 АВС
2 АВС
 
 
 
6.
 Складове за сено, слама 
и други видове фураж/
Ф5.4
600 m2
 
2 АВС
 
 
 
7.
 Складове за горими ма-
териали в горима опаков-
ка/Ф5.2
500 m2
 
2 АВС
 
 
 
8.
 Складове за негорими 
материали в горима опа-
ковка/Ф5.2
500 m2
 
2 АВС
 
 
 
9.
 Складове за машини и 
съоръжения/Ф5.2
500 m2
 
2 АВС
 
 
 
10.
Фургони и офис-контей-
нери
на фургон 
(контейнер)
1 АВС
 
 
 
 
 
11.
Складове с открити ре-
зервоари или бутилкови 
инсталации с вместимост 
над 1000 l, обслужващи 
котелни помещения
 
1 ВС
 2 ВС
 
1 – те-
жък 
тип
 
Забележки:
1. За помещения с автоматична ПГИ не се 
изискват возими пожарогасители.
2. При определяне на средствата за гасене ос-
вен общата застроена площ се отчита и площта 
на отделните етажи, заети с различни производ-
ствени процеси.
3. Помещения, съоръжения и инсталации, които 
не са дадени в приложението, се приравняват към 
сходните на тях по пожарна опасност.
4. Пожарогасители, заредени с прах от клас 
„АВС“, се използват за гасене на горими твърди, 
течни и газообразни вещества и материали.
5. Пожарогасители, заредени с прах от клас 
„ВС“, се използват за гасене на горими течни и 
газообразни вещества и материали.
6. Добавките, използвани в пожарогасителите 
на водна основа, са пенообразуватели тип AFFF 
или FFFP.
7. Разрешава се за строежи от класове Ф1 – Ф4 
със застроена етажна площ, по-малка от 100 m2, 
да се осигурява на всеки етаж по един прахов по-
жарогасител 6 kg, зареден с прах от клас „АВС“, 
а за едноетажни строежи от същите класове със 
застроена площ, по-малка от 12 m2 – един прахов 
пожарогасител 1 kg, или по-голям, или един по-
жарогасител с въглероден диоксид 2 kg.
8. Разрешава се използването на пожаротехни-
чески средства, съответстващи на европейски и 
международни стандарти, както следва:
а) носими пожарогасители с прах, с въглероден 
диоксид и на водна основа – съгласно БДС EN 3 
„Пожарогасители носими“ и БДС ISO 11602 „Защита 
срещу пожар. Носими и возими пожарогасители“;
б) возими пожарогасители с прах и с въглероден 
диоксид – съгласно БДС EN 1866 „Пожарогасители 
возими“ и БДС ISO 11602 „Защита срещу пожар. 
Носими и возими пожарогасители“;
в) противопожарни одеяла – съгласно БДС EN 
1869 „Противопожарни одеяла“.
9. Разрешава се използването на гасителни 
средства, съдържащи се в носимите и возимите 
пожарогасители, съответстващи на европейски и 
международни стандарти, както следва:
а) пенообразуватели – съгласно БДС EN 1568 
„Пожарогасителни вещества. Пенообразуватели“;
б) пожарогасителен прах – съгласно БДС EN 
615 „Защита срещу пожар. Пожарогасителни ве-
щества. Изисквания за прахове (без прахове за 
пожари клас D)“;
в) въглероден диоксид – съгласно БДС EN 25923 
„Защита срещу пожар. Пожарогасителни средства. 
Въглероден двуокис“.
10. Допуска се замяната на един вид пожаро-
гасител с друг, както следва:
а) пожарогасител с въглероден диоксид 5 kg с 
пожарогасител с халон 4 kg (или повече);
б) пожарогасител с въглероден диоксид 5 kg с 
прахов пожарогасител 3 кg (или повече) с клас на 
праха BC или ABC;