Държавен вестник, бр. 98, 2013 г., стр. 28

СТР.  28	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  98
НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ
ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, 
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ  
ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО 
РЕГУЛИРАНЕ
ПРАВИЛА 
за измерване на количеството електрическа 
енергия
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. (1) С правилата за измерване на ко-
личеството електрическа енергия се определят:
1. принципите, начините и местата на из-
мерване на количествата активна и реактивна 
електрическа енергия и мощност;
2. изискванията за точността на измерване, 
проверката на техническите и метрологичните 
характеристики на измервателните средства/
системи и свързаните с тях комуникационни 
връзки;
3. съдържанието на регистри и бази първични 
данни на измервателните системи, поддържането 
им, както и достъпът до регистъра на измерва-
телната система;
4. измерването, валидирането, обработването, 
съхраняването и предоставянето на данни от 
измерването на електрическата енергия;
5. правата и задълженията на собственика на 
измервателна система и на страните по сделките 
с електрическа енергия;
6. условията и редът за установяване случа-
ите на неизмерена, неправилно и/или неточно 
измерена електрическа енергия и начините за 
извършване на преизчисление (корекция) на 
количеството електрическа енергия.
(2) Тези правила не регламентират обмена 
на информация между търговските участници 
на пазара по смисъла на Правилата за търговия 
с електрическа енергия (ДВ, бр. 66 от 2013 г.).
Раздел II
Принципи на измерването
Чл. 2. (1) За всяко място на търговско измер-
ване към електропреносната, съответно елек-
троразпределителната мрежа, включително за 
всеки междусистемен електропровод, операторът 
на преносната мрежа, съответно операторът на 
електроразпределителната мрежа, осигурява и 
поддържа измервателна система.
(2) За всяка търговска измервателна система 
може да бъде изграждана контролна измерва-
телна система, резервираща търговската по реда 
на тези правила, като средствата и системите 
за контролно измерване са с не по-лоши метро-
логични характеристики от средствата за тър-
говско измерване и се осигуряват и поддържат 
от страната (участника), която го е поискала.
(3) За целите на уреждане на взаимоотно-
шенията по сделките с електрическа енергия и 
валидиране на информацията при отпадане на 
средства за търговско и контролно измерване 
се допуска друг начин за допълване на данните.
(4) За целите на изготвяне на енергиен ба-
ланс на преносната и разпределителната мрежа, 
операторите на съответната мрежа имат право 
да изграждат собствени измервателни системи 
за техническо измерване на преминаващата 
електрическа енергия.
Чл. 3. (1) Електромерите за търговско и 
контролно измерване между различни мрежови 
оператори, както и електромерите за търговско и 
контролно измерване между мрежови оператор и 
производител отчитат и регистрират обменената 
енергия в две посоки, в киловатчасове (kWh) и 
киловарчасове (kVArh), съответно в четирите 
квадранта, в мястото на измерване на активна 
и реактивна (капацитивна/индуктивна) елек-
трическа енергия.
(2) Електромерите за търговско и контролно 
измерване на обекти на клиенти отчитат и регис-
трират киловатчасове (kWh) и/или киловарчасове 
(kVArh) в мястото на измерване на активна и/
или реактивна (капацитивна/индуктивна) елек-
трическа енергия.
(3) Търговските и контролните електромери 
измерват и регистрират в мястото на измерване 
с инсталирана мощност, по-голяма или равна 
на 100 kW, и данните за активна и реактивна 
енергия съгласно Наредба № 1 от 2013 г. за ре-
гулиране на цените на електрическата енергия 
(ДВ, бр. 33 от 2013 г.).
(4) Периодичността на отчитане на количе-
ствата активна и реактивна електрическа енер-
гия във всяко място на измерване е най-малко 
веднъж месечно, като периодът не може да е 
по-дълъг от 31 дни.
(5) Операторите на електроразпределителните 
мрежи не са задължени да монтират и поддър-
жат средства за почасово търговско измерване 
на електрическата енергия за всеки период на 
сетълмент за обекти:
1. присъединени към мрежа „ниско напреже-
ние“ с предоставена мощност до 100 kW;
2. на битови клиенти.
(6) Собствениците на измервателните системи 
извършват отчитането на количествата електри-
ческа енергия съгласно периодите на отчитане 
по ал. 4 и предоставят данните от измерването 
на съответните лица съгласно Правилата за 
търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ).
Чл. 4. (1) Всяко място на измерване трябва 
да има постоянен буквено-цифров идентифика-
ционен код.
(2) Всяко място на измерване задължително 
се отнася към определена балансираща група 
съгласно ПТЕЕ.
Чл. 5. (1) Техническите изисквания и специ-
фикациите на измервателната система се опре-
делят от нивото на напрежение, предоставената 
мощност в мястото на измерване, както и от 
количеството електрическа енергия, което ще