Държавен вестник, бр. 17, 2005 г., стр. 33

Б Р О Й  17
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  33
2.2.4. Когато е необходимо да се премахнат
преградите, да се отворят обвивките или да се
снемат части на обвивките, това може да се из-
върши само:
а) с използването на ключ или инструмент, или
б) след изключване на захранването на токово-
дещите части, защитавани чрез тези прегради или
обвивки, като напрежението да не може да се въз-
становява, докато преградите или обвивките не се
поставят отново на местата им, или
в) ако има втора междинна преграда, осигуря-
ваща степен на защита най-малко IP 2X или IP
XХВ, която възпрепятства всякакъв контакт с
тоководещите части и може да бъде премахната
само с използването на ключ или инструмент.
2.3. Защита чрез ограждения
2.3.1. Огражденията предотвратяват непредна-
мерен контакт с тоководещи части, но не и пред-
намерени контакти чрез обмислен опит за заоби-
каляне на ограждението, и възпрепятстват:
а) непреднамерено физическо приближаване до
тоководещите части, или
б) непреднамерено допиране до тоководещите
части по време на обслужване на електрообзавеж-
дането под напрежение при експлоатацията.
2.3.2. Огражденията могат да се отстраняват,
без да се използва ключ или инструмент, но те се
закрепват така, че да не могат да бъдат отстране-
ни непреднамерено.
2.4. Защита чрез разполагане извън зоната на
досегаемост
2.4.1. Защитата чрез разполагане извън зоната
на досегаемост възпрепятства само непреднаме-
рени контакти с тоководещите части. Части, кои-
то са достъпни за едновременно допиране и имат
различни потенциали, не трябва да се разполагат
в зоната на досегаемост, показана на фигурата.
Зона на досегаемост
2.4.2. Когато пространството, в което се нами-
рат или нормално се движат хора, е ограничено в
хоризонтално направление чрез защитно ограж-
дение (парапет, решетъчно пано), осигуряващо
степен на защита, по-ниска от IP 2X или IP ХXВ,
зоната на досегаемост започва от това защитно
ограждение. Във вертикално направление зоната
на досегаемост се ограничава на 2,5 m, като се за-
почва от повърхността S, на която се намират или
по която се движат хора (виж фигурата), без да се
отчитат междинните ограждения, осигуряващи сте-
пен на защита, по-ниска от IP 2X или IP ХXВ. Раз-
мерите на зоната на досегаемост предполагат кон-
такт направо с голи ръце, без да се използва меж-
динното средство (например инструмент или под-
вижна стълба).
2.4.3. В местата, където обикновено се манипу-
лира с токопроводими предмети с голяма дължи-
на или със значителен обем, разстоянията по т. 2.4.1
и 2.4.2 трябва да се увеличат, като се отчитат раз-
мерите на съответните токопроводими предмети.
2.5. Допълнителна защита чрез прекъсвачи за
токове с нулева последователност
2.5.1. Използването на прекъсвачи за токове с
нулева последователност, чийто номинален ток на
задействане е равен или по-малък от 0,03 А, се
приема като допълнителна защита срещу пораже-
ния от електрически ток при нормална работа при
отпадане на други мерки за защита срещу дирек-
тен допир или поради непредпазливост от страна
на ползвателите.
2.5.2. Използването на прекъсвачи за токове с
нулева последователност не се признава като пъл-
на защитна мярка и не отменя задължението за
прилагане на една от защитните мерки съгласно
т. 2.1—2.4.
3. Защита срещу индиректен допир (защита при
дефект на изолацията)
3.1. Защита чрез автоматично изключване на
захранването
3.1.1. Основни изисквания
3.1.1.1. Електрическото захранване на верига
или на елемент от електрообзавеждането се из-
ключва автоматично чрез защитно устройство
така, че в случай на дефект на изолацията между
тоководещата част и достъпната токопроводима
част или защитния проводник в защитаваната ве-
рига или в защитавания елемент от електрообза-
веждането да не може да се задържи изчислително
допирно напрежение, превишаващо стойностите
на допустимите допирни напрежения UL, за време,
достатъчно за създаване на риск от опасен физио-
логичен ефект върху човек, който в същото време
е в контакт с достъпни за едновременно допиране
токопроводими части.
3.1.1.2. Независимо от големината на допирно-
то напрежение при някои условия се допуска вре-
ме за изключване не повече от 5 s съобразно схе-
мата на заземяване (виж т. 3.1.3.5).
3.1.1.3. За схема IT не се изисква автоматично
изключване по време на първия дефект (виж
т. 3.1.5).
3.1.1.4. Стойности за времето за изключване и
за допирното напрежение, по-големи от предписа-
ните, се допускат в уредбите за производство и
разпределение на електрическа енергия.
3.1.1.5. Достъпните за допиране токопрово-
дими части се свързват към защитни проводни-
ци съобразно специфичните условия за всяка
схема на заземяване. Достъпните за едновремен-
но допиране токопроводими части се свързват
към една и съща система за заземяване (защит-
ни свързвания).
3.1.2. Свързвания за изравняване на потенциа-
лите
3.1.2.1. Главна връзка за изравняване на потен-
циалите