Държавен вестник, бр. 107, 2004 г., стр. 63

Б Р О Й  107
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  63
(2) Газови уреди тип “В1” с обща номинална
мощност над 50 kW може да се монтират в поме-
щение със или без външна врата или отварящ се
прозорец при обем най-малко 1 m3/kW обща но-
минална мощност, при условие че е осигурено
достатъчно захранване с въздух за горене чрез
външни отвори съгласно изискванията на ал. 1.
(3) Допуска се по изключение помещението
за газови уреди тип “В1” да има обем, по-малък
от 1 m3/kW обща номинална мощност, при оси-
гурено достатъчно захранване с въздух за горе-
не чрез два еднакви външни отвора, защитени
срещу затваряне и разположени на една и съща
стена, като единият е близо до пода, а другият
е на височина най-малко 1,8 m от пода.
(4) Работните помещения не може да имат
отвори, които ги свързват с други помещения,
с изключение на плътно затваряща се врата.
(5) Горелките за газовите горивни инстала-
ции се изключват от авариен прекъсвач, изве-
ден извън работното помещение.
(6) Газови горивни инсталации може да се
монтират и в помещения, непосочени в ал. 1—
4, когато:
1. това се изисква по технологични съобра-
жения и е осигурена безопасната експлоатация
на инсталацията;
2. помещенията се намират в самостоятел-
ни сгради, предназначени само за газовите ин-
сталации.
Чл. 151. (1) Газови уреди тип “С” може да се
монтират във всички помещения.
(2) Газови уреди тип “С11” може да се монти-
рат само на външна стена, като за отоплител-
ните тела номиналната им мощност е до 7 kW,
а за водонагревателите—до 28 kW.
(3) Газови уреди тип “С12” и “С13” може да се
монтират на външна и на вътрешна стена, като за
отоплителните тела номиналната им мощност е
най-много 11 kW, а за водонагревателите—28 kW.
Раздел V
Отвеждане на димните газове от газовите уреди
Чл. 152. (1) За газовите уреди в сгради с га-
зови инсталации се предвиждат самостоятелни
газоплътни комини с гладки стени без издати-
ни, осигуряващи възможност за почистване,
като сечението на комините е по-голямо от
сечението на присъединителния отвор на вклю-
чения към него газов уред.
(2) Комините, в които се предвижда включ-
ване на повече от един газов уред, се оразмеря-
ват, като се приема, че газовите уреди работят
едновременно.
(3) Металните комини се топлоизолират с
негорим материал.
Чл. 153. (1) Димните газове от газови уреди
тип “В”, “С4” и “С6” се отвеждат на открито
посредством:
1. комини;
2. вертикални инсталации за отвеждане на
димните газове, включително обща система
въздух-димни газове;
3. шахти за отработен въздух, съответства-
щи на изискванията към инсталациите за от-
веждане на димни газове;
4. вентилационни системи.
(2) Инсталациите по ал. 1 за отвеждане на
димни газове се монтират в специални шахти.
Те работят под налягане и са с граница на огне-
устойчивост най-малко 90 min.
(3) При проектиране на обща инсталация за
отвеждане на димните газове на газови уреди
от един и същ тип “В1” и “В2” се спазват следни-
те изисквания:
1. всяка газова горивна инсталация има соб-
ствен димоход;
2. димоходите да не се извеждат на една и
съща височина;
3. разстоянието между входа на най-горния
и най-долния димоход не надвишава 6,5 m, като
по-голямо разстояние се допуска по изключе-
ние при осигурена пожарна безопасност.
Чл. 154. (1) Тръбопроводите за захранване с
въздух за горене и за отвеждане на димните
газове при газови уреди тип “С” са съставни
части на газовите горивни инсталации.
(2) Не се допуска извеждане на тръбопрово-
ди за отвеждане на димни газове:
1. в проходи и тесни улици;
2. във вътрешни дворове, ако широчината и
дължината на двора са по-малки от височината
на най-високата граничеща сграда;
3. във въздушни и осветителни шахти;
4. в лоджии и покрити галерии;
5. под еркери, които могат да възпрепятст-
ват отвеждането на димните газове;
6. във взривоопасни и пожароопасни зони, в
които могат да се образуват леснозапалими или
взривоопасни смеси.
Чл. 155. (1) Тръбопроводите за захранване с
въздух за горене и отвеждане на димните газове
се извеждат на разстояние най-малко 0,3 m от
долния край на тръбата над кота нула.
(2) Тръбопроводите по ал. 1 се извеждат в
леснодостъпни зони не по-ниско от 2 m от кота-
та на прилежащия терен.
(3) Допуска се извеждане на тръбопроводи-
те за газови уреди тип “С1” в леснодостъпни
зони на разстояние, по-малко от 2 m, от котата
на прилежащия терен, ако тръбопроводите са
защитени от удар със защитни съоръжения от
негорими материали.
Чл. 156. Разстоянието между устието на тръ-
бопровода за отвеждане на димните газове и
покривната конструкция е:
1. най-малко 0,4 m—при обща номинална
мощност на газовия уред до 50 kW;
2. най-малко 0,4 m над билото на покрива
или 1 m над покрива—при обща номинална
мощност на газовия уред над 50 kW.
Чл. 157. (1) Тръбопроводите за захранване с
въздух за горене и отвеждане на димните газове
в близост до бензиностанции и резервоари за
горива се отвеждат на хоризонтално разстоя-
ние най-малко 5 m.