Държавен вестник, бр. 69, 2014 г., стр. 4

СТР.  4	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  69
Приложение 
към чл. 1, ал. 1
КРИТЕРИИ, ПРИ НАЛИЧИЕТО НА КОИТО 
В ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБ- 
ЛИК А БЪЛГАРИЯ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО 
СЪЗДАВАНЕТО НА ЗВЕНА ЗА ПОЖАРНА 
БЕЗОПАСНОСТ
І. Общи положения
1. Обектите се подразделят на класове на функ-
ционална пожарна опасност съгласно таблица 1 
към чл. 8, ал. 1 от Наредба № Iз-1971 от 2009 г. 
за строително-технически правила и норми за 
осигуряване на безопасност при пожар (обн., ДВ, 
бр. 96 от 2009 г.; попр., бр. 17 от 2010 г.; изм. с 
Решение № 13641 от 15 ноември 2010 г. на Вър-
ховния административен съд – бр. 101 от 2010 г.; 
изм. и доп., бр. 75 от 2013 г.) и на категории по 
пожарна опасност съгласно таблица 2 към чл. 8, 
ал. 2 от същата наредба.
2. При проверка на критериите за необходи-
мостта от създаване на звена за пожарна безопас-
ност (ЗПБ) в обектите от клас на функционална 
пожарна опасност Ф5 се изчислява пожарната 
характеристика (ПХ) на обекта съобразно про-
цедурата по раздел III.
3. При проверка на критериите за необходи-
мостта от създаване на ЗПБ в обектите от клас 
на функционална пожарна опасност от Ф1 до Ф4 
се отчитат показателите на всяка от сградите на 
територията на обекта съгласно раздел IV.
II. Критерии, при наличието на които в 
обекти на територията на Република България е 
задължително създаването на звена за пожарна 
безопасност
1. Звена за извършване на пожарогасителна 
дейност се създават в обекти от клас на функци-
онална пожарна опасност Ф5 с ПХ > 5,5.
2. Звена за извършване на противопожарно 
обезопасяване и провеждане на превантивни и 
организационни мероприятия за осигуряване на 
пожарната безопасност в обектите и за поддър-
жане и обслужване на противопожарни системи 
и съоръжения се създават във:
2.1. обектите по т. 1, и
2.2. обекти от класове на функционална пожарна 
опасност Ф1 – Ф4, в които поне една от сградите 
отговаря на следните показатели:
2.2.1. общата разгъната застроена площ на 
сградата е по-голяма от 21 500 m2, и
2.2.2. броят на едновременно пребиваващите 
в сградата е повече от 3000, и
2.2.3. в сградата са налични повече от две от 
описаните в раздел IV активни мерки за пожарна 
защита.
ІII. Изчислително определяне на пожарната 
характеристика на обектите от клас на функци-
онална пожарна опасност Ф5
1. Пожарната характеристика на обектa опреде-
ля вероятността от възникване и разпространение 
на пожар, създадените условия за пожарогасене и 
безопасна евакуация, като се отчита и рисковият 
потенциал на обектa, съгласно чл. 104 от Закона 
за опазване на околната среда (ЗООС).
2. Пожарната характеристика на обекта се 
определя на базата на следните показатели:
2.1. пожарна опасност;
2.2. готовност за оперативна намеса;
2.3. едновременно пребиваващи хора;
2.4. територия на обекта;
2.5. активни мерки за пожарна защита.
3. При изчисляване на ПХ като обект се раз-
глеждат всички сгради, съоръжения и инстала-
ции, свързани с извършваните в него дейности и 
разположени на самостоятелно отредена за целта 
територия, в т.ч. сградите от класове на функци-
онална пожарна опасност от Ф1 до Ф4.
4. Определяне стойността на показателя „По-
жарна опасност“:
4.1. Показателят „Пожарна опасност“ харак-
теризира опасността от възникване и разпрос-
транение на пожар в зависимост от класовете на 
функционална пожарна опасност и категорията 
по пожарна опасност на помещенията и площите 
в обекта.
4.2. В съответствие с т. 1 на раздел I сгра-
дите, помещенията, съоръженията и откритите 
технологични инсталации се подразделят на пет 
категории по пожарна опасност от Ф5А до Ф5Д 
в зависимост от пожаро- и експлозивоопасните 
свойства на използваните, произвежданите и 
съхраняваните вещества, материали и продукти, 
техните количества и особеностите на техноло-
гичните процеси.
4.3. Стойността на показателя „Пожарна 
опасност“ (П) на обекта се изчислява по следния 
логаритмичен израз:
,
където:
;
;
;
.
– n е броят на помещенията, съоръженията и 
инсталациите от съответната категория по пожарна 
опасност на територията на обекта;
– Ф5Аi – площ на i-тото помещение, съоръ-
жение или инсталация от категория по пожарна 
опасност Ф5А, [m2];
– Ф5Бi – площ на i-тото помещение, съоръ-
жение или инсталация от категория по пожарна 
опасност Ф5Б, [m2];
– Ф5Вi – площ на i-тото помещение, съоръ-
жение или инсталация от категория по пожарна 
опасност Ф5В, [m2];
– Ф5Гi – площ на i-тото помещение, съоръ-
жение или инсталация от категория по пожарна 
опасност Ф5Г, [m2];
– F5A – обща площ на всички помещения, съ-
оръжения и инсталации от категория по пожарна 
опасност Ф5А на територията на обекта, [m2];
– F5Б – обща площ на всички помещения, съ-
оръжения и инсталации от категория по пожарна 
опасност Ф5Б на територията на обекта, [m2];
– F5В – обща площ на всички помещения, съ-
оръжения и инсталации от категория по пожарна 
опасност Ф5В на територията на обекта, [m2];
– F5Г – обща площ на всички помещения, съ-
оръжения и инсталации от категория по пожарна 
опасност Ф5Г на територията на обекта, [m2].