Държавен вестник, бр. 12, 2006 г., стр. 64

С Т Р .  64
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  12
3. да се убеди в съответствието на изходното
положение на разединителя с посоченото в за-
поведта на енергодиспечера;
4. да отключи катинара, да извърши прев-
ключването и да заключи привода на ръчното
задвижване;
5. да огледа състоянието на разединителя
след извършената манипулация и да се убеди в
правилността на изпълнението;
6. да уведоми енергодиспечера за извърше-
ното превключване.
(2) Превключванията по разединителите се
извършват с диелектрични ръкавици и пред-
пазна каска.
Чл. 215. (1) За превключване на секционни
разединители и прекъсвачи с дистанционно
управление лицето, получило заповед за извър-
шване на манипулациите, задължително:
1. включва захранването на веригите за уп-
равление и проверява изправността на сигнал-
ните лампи;
2. проверява съответствието между номера
на разединителя или прекъсвача и този, посо-
чен в заповедта;
3. по светлината на сигналната лампа прове-
рява съответствието между изходното положе-
ние на разединителя или прекъсвача и посоче-
ното в заповедта.
(2) След извършване на превключването
лицето по ал. 1:
1. проверява по показанието на съответната
сигнална лампа дали разединителят или пре-
късвачът е превключен;
2. изключва захранването на веригите за
управление и уведомява дежурния енергодис-
печер за извършената манипулация.
(3) Дежурният енергодиспечер, след като
приеме уведомяването, го повтаря, като казва
поредния му номер, часа, минутата и своето
фамилно име. С това превключването се смята
за изпълнено.
(4) Допуска се уведомяването за извършено
превключване или за извършена работа да се
приеме от енергодиспечер, който не е издал
заповедта при условие, че писмено е приел де-
журството.
(5) При отказ или съмнение в действието на
диспечерското управление се уведомява енер-
годиспечерът.
Чл. 216. При извършване на превключвания
на разединители с далечно управление от дис-
печерския пункт дежурният енергодиспечер:
1. записва в денонощната ведомост или опе-
ративния дневник вида на превключването;
2. по сигналната лампа или показанията на
мнемосхемното табло проверява съответстви-
ето между изходното положение на разедини-
теля и записаното във ведомостта;
3. по показанието на сигналната лампа или
показанията на мнемосхемното табло устано-
вява, че превключването е изпълнено;
4. записва часа и минутата на превключ-
ването.
Чл. 217. (1) В участъци, съоръжени със сис-
тема за телеуправление, включените на цент-
рално управление съоръжения се превключват
от енергодиспечера.
(2) При отказ на системата за телеуправле-
ние превключванията се извършват в режим на
местно управление.
(3) При система за телеуправление не се за-
писват извършените чрез системата превключ-
вания, когато те автоматично се регистрират
от нея.
Раздел II
Изключване на работното напрежение
Чл. 218. (1) Напрежението в контактната
мрежа се изключва с прекъсвачи, комплектни
разпределителни уредби, мощностни и секци-
онни разединители.
(2) Забранено е да се работи по съоръжения
на контактната мрежа и диспечерската центра-
лизация, на които напрежението е изключено
само с прекъсвач.
(3) Изключването може да се осъществи и
само с комплектна разпределителна уредба, ако
тя съдържа вграден разединител и има индика-
тор за положението на разединителя—отворен
или затворен.
 Чл. 219. При изключването на работното
напрежение в контактната мрежа се спазва
поредността на превключванията:
1. за извод от тягова подстанция и секционен
пост първо се изключва прекъсвачът и след това
съответните разединители;
2. за секция в двупътен участък първо се
включва шунтиращият разединител, след което
се изключват разединителите на самата секция.
Чл. 220. (1) Във веригите на дистанционно
управление на задвижванията на изключените
разединители се прекъсва оперативното напре-
жение.
(2) За разединители в режим на дистанцион-
но управление оперативното напрежение се
прекъсва ръчно.
(3) За разединители на телеуправление опе-
ративното напрежение се прекъсва с команда
чрез система за телеуправление от енергодис-
печера, съпроводена с команда за блокиране
или поставяне в неутрално положение на клю-
ча на гаровото табло.
(4) При извършено изключване на разеди-
нител с ръчно задвижване, за предотвратяване
на самоволно или погрешно включване, то се
заключва с катинар. Ключът се съхранява от
извършилия изключването.
Чл. 221. На мястото, където се извършва
работа, се изключват:
1. тоководещите части, по които ще се работи;
2. тоководещите части, до които може да
стане случайно допиране или доближаване на
разстояние, по-малко от 1 m за напрежение до
20 kV и 2 m за напрежение до 110 kV.