Държавен вестник, бр. 107, 2004 г., стр. 66

С Т Р .  66
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  107
Г л а в а  о с м а
ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ
НА ОБЕКТИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА ЗА
ПРЕНОС, СЪХРАНЕНИЕ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
И ДОСТАВКА НА ПРИРОДЕН ГАЗ
Чл. 174. (1) Собствениците или ползватели-
те на обектите и съоръженията за пренос, съх-
ранение, разпределение и доставка на приро-
ден газ ползват обектите и съоръженията след
получаване на разрешението за ползване и на
разрешението за ескплоатация, респ. на акта за
първоначален технически преглед на съоръже-
нията с повишена опасност.
(2) Разрешението за експлоатация, респ.
актът за първоначален технически преглед на
обектите и съоръженията за пренос, съхране-
ние, разпределение и доставка на природен газ,
се издава след назначаване на обучен експлоа-
тационен персонал.
(3) Строителят предава екзекутивната доку-
ментация на обектите и съоръженията за пре-
нос, съхранение, разпределение и доставка на
природен газ на възложителя с протокол.
Чл. 175. Обектите и съоръженията за пре-
нос, съхранение, разпределение и доставка на
природен газ по време на тяхната експлоата-
ция се ползват при спазване изискванията на
наредбите по чл. 192 и чл. 200, ал. 1 ЗЕ и на
тази наредба.
Чл. 176. Съоръженията с повишена опас-
ност в обектите и съоръженията за пренос,
съхранение, разпределение и доставка на при-
роден газ по време на тяхната експлоатация
се ползват при спазване изискванията на гла-
ви осма, десета и единадесета от наредбата по
чл. 200, ал. 1 ЗЕ.
Чл. 177. Оперативното управление, коорди-
нирането и контролът на режима на работа на
преносната и разпределителните мрежи и на
инсталациите за природен газ се осъществяват
от операторите на мрежите и от собствениците
или ползвателите на инсталациите при спазва-
не изискванията на чл. 185—191 ЗЕ и на наред-
бата по чл. 192 ЗЕ.
Чл. 178. Лицето, осъществяващо техничес-
ката експлоатация посредством техническо
обслужване, ремонти и реконструкции, осигу-
рява дълготрайността и ефективността на пол-
зването на обектите и съоръженията за пренос,
съхранение, разпределение и доставка на при-
роден газ по време на тяхната експлоатация,
както и опазването на околната среда.
Чл. 179. Началният етап на експлоатация на
обектите и съоръженията за пренос, съхране-
ние, разпределение и доставка на природен газ
започва с въвеждането им в експлоатация и е с
продължителност не по-малко от две години.
Чл. 180. (1) Наблюденията и проверките на
елементите на строителните конструкции и на
инсталационните системи, свързани с обслуж-
ването и безопасната експлоатация на газопро-
водите, съоръженията, инсталациите и уредите
за природен газ, се извършват по време на пери-
одичните прегледи на съоръженията с повише-
на опасност от органите за технически надзор.
(2) Наблюденията и проверките на елемен-
тите на строителните конструкции и на инста-
лационните системи по ал. 1 завършват с оцен-
ка на сигурността и анализ на техническото им
състояние и с преценка на възможността за
преминаване в етап на редовна експлоатация.
Чл. 181. (1) Видът и обемът на ремонтните
работи, както и графиците за тяхното извърш-
ване се определят от собственика или ползва-
теля въз основа на протоколите от прегледите
за състоянието на строителните конструкции и
на инсталационните системи, свързани с обс-
лужването и безопасната експлоатация на га-
зопроводите, съоръженията, инсталациите и
уредите за природен газ.
(2) Ремонтите се изпълняват по работен про-
ект, утвърден от собственика или ползвателя.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 1. (1) Минималните разстояния, на които
се застрояват нови сгради, съоръжения и про-
води, от оста на съществуващи преносни газо-
проводи в зависимост от тяхната категория, как-
то и от изградените по проекти, съответстващи
на нормативните изисквания за устройство на
преносни газопроводи до 16.ХI.2002 г., се опре-
делят съгласно изискванията, посочени в при-
ложението.
(2) Изпитването на преносните газопроводи
по ал. 1 по време на тяхната експлоатация при
осъществяване на техническия надзор се опре-
деля съгласно приложението.
§ 2. Устройството на проектираните до
16.ХI.2002 г. газопроводи, газови съоръжения и
газови инсталации трябва да съответства на
заверената от органите за технически надзор
проектна документация.
§ 3. Указания по прилагането на наредбата
дава министърът на регионалното развитие и
благоустройството съгласувано с министъра на
енергетиката и енергийните ресурси.
§ 4. Наредбата се издава на основание чл. 200,
ал. 2 ЗЕ и отменя:
1. Наредба № 3 от 1995 г. за проектиране на
системи за газоснабдяване в населените места
и газови инсталации в сгради, работещи с при-
роден газ (ДВ, бр. 24 от 1995 г.);
2. Наредба № 4 от 1995 г. за контрол и прие-
мане на системи за газоснабдяване в населени-
те места и газови инсталации в сгради, работе-
щи с природен газ (ДВ, бр. 24 от 1995 г.).
§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на обна-
родването є в “Държавен вестник”.
Министър на регионалното
развитие и благоустройството:
В. Церовски
Министър на енергетиката
и енергийните ресурси:
М. Ковачев