Държавен вестник, бр. 72, 2004 г., стр. 78

С Т Р .  78
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  72
(2) При откриване на огнище на пожар в
електрофилтъра котелът се спира до пълното
отстраняване на огнището.
Раздел II
Инсталации за транспортиране на сгурията
и пепелта и места за тяхното складиране—
сгуроотвали
Чл. 566. Инсталациите за транспортиране
на сгурията и пепелта и местата на тяхното скла-
диране (сгуроотвалите) се поддържат в състоя-
ние, което осигурява:
1. непрекъснато и икономично отвеждане и
складиране на сгурията и пепелта в сгуроотвала;
2. сигурност на съоръженията на вътрешни-
те и външните инсталации за транспортиране
на сгурията и пепелта;
3. рационално използване на работния обем
на сгуроотвала;
4. предпазване от замърсяване със сгурия,
пепел и отпадни води на околната среда.
Чл. 567. Експлоатацията на системите за
хидравлично и сухо сгуропепелоотделяне се
организира в режими, които осигуряват:
1. оптимални разходи на вода, въздух и елек-
троенергия;
2. минимално износване на сгуропепелопро-
водите;
3. недопускане замръзването на външните
сгуропепелопроводи и водопроводи;
4. недопускане образуването на отложения в
бункерите, каналите и сгуропепелопроводите.
Чл. 568. (1) Инсталациите за транспортира-
не на сгурията и пепелта се поддържат плътни
без пропуски.
(2) В сгурните вани за механизирано сгуро-
отделяне се поддържа водно ниво, което осигу-
рява охлаждане на сгурията и не допуска влиза-
не на въздух в пещта.
(3) Вратите на сгурните бункери, люковете
за наблюдение в сгурните шахти и другите тех-
нологични отвори се затварят плътно и не се
отварят при пулсации в пещта на котела.
Чл. 569. (1) Състоянието на смивните и ус-
коряващите дюзи периодично се контролира
и при увеличаване на вътрешния диаметър с
повече от 10 % спрямо проектния дюзите се
заменят.
(2) Средствата за измерване, технологичните
защити, блокировките и сигнализацията на сис-
темите за хидравлично или пневматично транс-
портиране на сгурията и пепелта се поддържат в
изправност и периодично се проверяват.
Чл. 570. (1) Превключвателните устройства
на инсталациите за транспортиране на сгурия-
та и пепелта и устройствата за изолиране на
отделни възли по време на ремонт постоянно
се поддържат в изправност.
(2) Тръбопроводите за хидравлично транс-
портиране на сгуропепелния пулп се разпола-
гат така, че  позволяват завъртане и смяна на
тръбите в зависимост от степента на износване
и  могат да се дренират при спиране. Наклонът
им периодично се проверява и при необходи-
мост се възстановява зададеният по проекта.
(3) В системите за пневматично пепелоот-
деляне въздухът се очиства от масло и влага и
се вземат мерки за предотвратяване попадане-
то на влага в пепелопроводите, междинните
бункери и складовите вместимости за пепел.
Чл. 571. (1) Хидравличната система за транс-
портиране на сгуропепелния пулп се предвиж-
да с възможност за повторно използване на
водата.
(2) Експлоатацията на оборотни (затворе-
ни) хидравлични системи за сгуропепелоотде-
ляне се организира в безотточен режим, който
осигурява поддържането на средногодишен
баланс на водите.
(3) Изхвърлянето на външни потоци води в
системата за сгуропепелоотделяне се допуска,
при условие че общото количество на доба-
въчните води не превишава фактическите за-
губи на системата в течение на една календар-
на година.
(4) В качеството на добавъчна вода на обо-
ротната система за сгуропепелоотделяне се
използват най-замърсените потоци промишле-
ни води.
(5) При недостиг на избистрени води доба-
вянето на техническа вода в оборотната систе-
ма за шлакопепелоотделяне се допуска, при
положение че за това се използва отделна група
помпи.
(6) Смесването в помпи и тръбопроводи на
технически и избистрени води се забранява, с
изключение на системи с неутрална или кисела
реакция на избистрените води.
(7) Избистрени води се изпускат в реки и
водоеми за общо ползване след разрешение на
регионалните контролни органи за опазване на
околната среда.
Чл. 572. (1) Изведените в резерв или ремонт
линии за хидравлично или пневматично пепе-
лоотделяне се изпразват и при необходимост се
промиват с вода или  продухват с въздух.
(2) При отрицателни температури на външ-
ния въздух изведените от работа сгуропепело-
проводи и тръбопроводи за избистрени води на
системата за сгуропепелоизвоз своевременно се
дренират.
Чл. 573. (1) Износването на сгуропепело-
проводите се контролира периодично и износе-
ните тръби се заменят.
(2) Тръбопроводите се очистват от минерал-
ни отложения при повишаване на хидравлич-
ното съпротивление на тръбопроводите с 20 %.
Чл. 574. Инсталациите за транспортиране на
сгурията и пепелта, както и  самият сгуроотвал
се експлоатират в съответствие с вътрешна
инструкция и типовите нормативни указания
за такива съоръжения.
Чл. 575. (1) Сгуроотвалите се запълват в
съответствие с проекта.