Държавен вестник, бр. 96, 2009 г., стр. 137

БРОЙ  96	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  137  
2.2. Активни мерки за пожарна безопасност:
2.2.1. обемно планировъчни и функционални 
показатели за пожарогасителни инсталации, в 
зависимост от вида и предназначението на стро-
ежа, в т.ч. вид на инсталацията, площи, които 
подлежат на защита с пожарогасителна инстала-
ция, изчислителни стойности на оразмеряването 
на инсталацията, проектни водни количества, 
блокировки и др.;
2.2.2. обемно планировъчни и функционални 
показатели за пожароизвестителни инсталации, в 
зависимост от вида и предназначението на строежа, 
в т.ч. вид на инсталацията, площи, които подле-
жат на защита с пожароизвестителна инсталация, 
местоположение на централата, степен на защита 
на оборудването, блокировки и др.;
2.2.3. обемно планировъчни и функционални 
показатели за оповестителни инсталации, в зави-
симост от вида и предназначението на строежа, в 
т.ч. площи, подлежащи на озвучаване; задействане 
на инсталацията и др.;
2.2.4. обемно планировъчни и функционални 
показатели за димо-топлоотвеждащи инсталации, в 
зависимост от вида и предназначението на строежа, 
в т.ч. помещения и зони, подлежащи на димо- и 
топлоотвеждане, определяне на незадимяемата 
зона в помещенията, определяне на димен сектор, 
кратност на обмена на димо- и топлоотвеждащите 
инсталации, брой, кратност на въздухообмена при 
аварийна вентилационна инсталация, размери 
и разположение на димо- и топлоотвеждащите 
устройства (люкове) и др.;
2.2.5. функционални показатели за водоснаб-
дяване за пожарогасене в зависимост от вида и 
предназначението на строежа, в т.ч. брой на по-
жарните хидранти, водопровод за пожарогасене, 
резервоар, водоизточник (обем), засмукване и 
възстановяване на водните количества и др.;
2.2.6. функционални показатели за преносими 
уреди и съоръжения за първоначално пожарогасене, 
в т.ч. вид и брой на уредите и съоръженията за 
помещение, за етаж или за цялата сграда;
2.2.7. функционални показатели на евакуационно 
осветление, в зависимост от вида и предназначе-
нието на строежа, в т.ч. минимална осветеност 
по пътищата за евакуация, защита от топлина на 
елементите на инсталацията и др.; 
2.2.8. чертежите към активните мерки за по-
жарна безопасност включват:
2.2.8.1. ситуация с нанесено разположение и 
данни за видовете пожарогасителни и известителни, 
оповестителни, димо-топлоотвеждащи инсталации, 
в т.ч. на смукателните решетки на димо- и топло-
отвеждащите инсталации, места на подаване на 
свеж въздух в помещенията, на пожарни кранове, 
на светещи знаци за евакуация и др.;
2.2.8.2. планове по всички етажи на инсталаци-
ите по т. 2.2.7.1, последователност на задействане, 
взаимодействието между тях и със системите за 
безопасност;
2.2.8.3. на планове за евакуация.
2.3. Част „Пожарна безопасност“ на работния 
проект, когато е изработен технически проект, 
включва допълнително:
2.3.1. чертежи с детайли на специфичните 
технически решения за изпълнението на кон-
структивните елементи на строежа и за монтажа 
пожарогасителни и известителни, оповестителни 
и димо-топлоотвеждащи инсталации;
2.3.2. спецификации на строителните продукти, 
конструктивни елементи и елементи на инсталаци-
ите с техническите им характеристики, отнасящи 
се до безопасността при пожар.
3. Обяснителната записка към част „Пожарна 
безопасност“ на инвестиционния проект включва:
3.1. общи нормативни изисквания, в т.ч. изис-
квания от другите проектни части, изисквания от 
заданието за проектиране;
3.2. основните характеристики на продуктите, 
свързани с удовлетворяване на изискванията (па-
сивни и активни мерки) за пожарна безопасност 
и отговарят на техническите спецификации, оп-
ределени със Закона за техническите изисквания 
към продуктите;
3.3. обосновки за приети решения за степента на 
огнеустойчивост на строежа и неговите елементи;
3.4. обосновки за приети решения и начини на 
изпълнение на покритията, в т.ч. вида на сечението 
на стоманените конструктивни елементи: отворени 
профили – П-профил; І-профил; L-профил; Т-про-
фил и др.; затворени профили –  (правоъгълни, 
квадратни); O (кръгли профили); ∆ (триъгълни) и 
др., технологията на нанасяне на огнезащитните 
състави, външните (атмосферните) условия, ми-
нималния брой слоеве и др.
Приложение № 4  
към чл. 10, ал. 1
Класификация за огнеустойчивост на видовете 
строителни елементи, конструкции и инстала­
ции и приложими стандарти
Критериите за определяне на огнеустойчивостта 
и на експлоатационните характеристики на видовете 
строителни елементи, конструкции и инсталации 
и провеждането на съответните изпитвания са 
описани в европейските стандарти, цитирани в 
приложението.
Означения на критериите за огнеустойчивост
Означение
Критерий за огнеустойчивост
R
Носимоспособност
E
Непроницаемост
I
Изолираща способност
W
Излъчване 
M
Съпротивление при удар (механично въздействие)
C
Самозатваряне (автоматично затваряне)