Държавен вестник, бр. 68, 2007 г., стр. 72

С Т Р .  72
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  68
4. участие в коридори за възстановяване след
системна авария;
5. осигуряване на комуникационни връзки и об-
мен на информация със системния оператор;
6. работа в режим на групово управление по ре-
активна мощност с пропорционално разпределяне
на мощността между работещите агрегати спрямо
номиналната им мощност за новостроящи се или
подлежащи на рехабилитация ТЕЦ;
7. работа в режим на групово управление по нап-
режение за новостроящи се или подлежащи на реха-
билитация ТЕЦ.
(3) Производителите на електроенергия от но-
востроящи се или подлежащи на рехабилитация ВЕЦ
с единична мощност на агрегатите над 10 MW са
длъжни да приемат и изпълняват:
1. пускане без външно захранване на собствените
нужди и захранване на останала без напрежение част
от електропреносната мрежа;
2. работа в островен режим и ресинхронизация
към електроенергийната система;
3. участие в коридори за възстановяване;
4. осигуряване на комуникационни връзки и об-
мен на информация с електроенергийния системен
оператор;
5. автоматично бързо разтоварване при повиша-
ване на честотата и условия, определени от електро-
енергийния системен оператор;
6. работа в режим на групово управление по ак-
тивна мощност с пропорционално разпределяне на
мощността между работещите агрегати спрямо но-
миналната им мощност;
7. работа в режим на групово управление по ре-
активна мощност с пропорционално разпределяне
на реактивната мощност между работещите агрега-
ти спрямо номиналната им мощност;
8. работа в режим на групово управление по нап-
режение;
9. работа в режим на групово управление по чес-
тота (при островен режим);
10. при автоматично изключване на агрегат от
системата, липса на електрическа или механична
повреда в него и първична схема, позволяваща авто-
номно захранване на собствените му нужди, той
трябва да остане във въртящ резерв с включено
възбуждане и номинално напрежение (работа на
“собствени нужди”).
(4) Производителите на електроенергия от вятър-
ни електроцентрали (ВяЕЦ), присъединени към елек-
тропреносната мрежа, са длъжни да осигуряват:
1. при нормално пускане и спиране стойността
на градиента на изменение на изходящата мощ-
ност dP/dt да се съгласува с електроенергийния
системен оператор и не трябва да бъде по-голяма
от 10 MW/min;
2. комуникационни връзки и обмен на информа-
ция с електроенергийния системен оператор;
3. възможност за запазване на синхронизма и
производството на агрегатите в честотния диапа-
зон от 47,0 до 51,0 Hz неограничено продължител-
но време; при честота под 47,5 Hz ВяЕЦ трябва да
може да се изключва при определени от електро-
енергийния системен оператор условия; при опре-
делена честота (над 50,3 Hz) ВяЕЦ трябва да може
да се разтоварва и/или изключва незабавно, при
определени от електроенергийния системен опе-
ратор условия;
4. изграждане на необходимите компенсиращи
устройства по реактивна мощност за регулиране на
напрежението в границите, посочени в графика по
напрежение, разработван ежемесечно от електро-
енергийния системен оператор, ако използваните
агрегати не са в състояние да регулират напрежени-
ето; мощността на компенсиращото устройство се
съгласува между електроенергийния системен опе-
ратор и производителя;
5. неограничено запазване на синхронизма при
напрежение на преносната мрежа в точката на при-
съединяване от U = 0,8 до 1,1 Un;
6. възможност за плавно автоматично увелича-
ване на генерираната активна мощност по предва-
рително зададен градиент след възстановяване от
аварийно изключване;
7. автоматична синхронизация на агрегатите след
тяхното автоматично изключване да се осигурява
само след разрешение от оперативния персонал на
електроенергийния системен оператор (такава син-
хронизация не се допуска след автоматично включ-
ване на агрегатите);
8. общата работна мощност на включените в
работа ВяЕЦ не трябва да надвишава 10—20 % от
текущия системен товар; конкретната є стойност се
определя от електроенергийния системен оператор;
9. дистанционно отчитане на произведената елек-
трическа енергия и на отдадената в електропренос-
ната мрежа мощност.
(5) При ограничения в пропускателната способ-
ност на електропреносната мрежа оперативният пер-
сонал на електроенергийния системен оператор има
право да ограничава генерацията на ВяЕЦ, включи-
телно чрез изключването им от ЕЕС;
(6) Производителите се задължават да приложат
технически мерки при различните оперативни и ава-
рийни изключвания (ръчни и автоматични) да не се
допуска работа на електрическата централа към
отделена част от мрежа или шинна система 110—
220 kV без включен към нея трансформатор със за-
земена неутрала на намотка 110 (220) kV. Техничес-
ките мерки се доказват с работен проект и се съгла-
суват с електроенергийния системен оператор пре-
ди присъединяването.
(7) Производителите са длъжни да предоставят и
съгласуват с електроенергийния системен оператор
техническите параметри на електрическите генера-
тори, които възнамеряват да инсталират и присъе-
динят към електропреносната мрежа.
Чл. 44. (1) Всички синхронни генератори тряб-
ва да имат система за възбуждане, осигуряваща
продължителна работа при номинално натоварва-
не на синхронния генератор в допустимите екс-
плоатационни условия за дадената електрическа
централа. Конструкцията, типът и настройките на
възбудителните системи на хидрогенератори над
10 MVA и турбогенератори над 25 MVA трябва да
бъдат съгласувани с електроенергийния системен
оператор.
(2) Условията и параметрите за форсировка на
хидрогенератори над 10 MVA и турбогенератори над
25 MVA трябва да бъдат съгласувани с електроенер-
гийния системен оператор.
(3) Възбудителната система трябва да може да
увеличава (форсира) възбудителния ток на синхрон-
ния генератор за време не по-малко от 10 s и крат-
ност спрямо номиналния роторен ток на синхрон-
ния генератор, както следва: